154 M'OVK CONSll). SCLF.A KOBUSTEZZA HELLK CALDAJE A VAPORE 



nella giunzioiic la ma{!;j^ior resistenza occorrera proporzionarne le parli in modo 

 (■lie queslt! due rcsisleiize sicno ej^iiali fra loro, menlrc 1' aumcnlo dell' una an- 

 drebbc a diininiizione dell' altra, rcstando la minore di esse a rappreseutare la 

 resistenza della giunzione. E pol da osservarsi che ritenuto costante il rapporto 

 fra la sezione delle bnllelte e la sezione delle interposle porzioni di lamiera. 

 sembrerebbe a prima giunta di potcr aumenl^ire a volonla 1' una e I'allra di tali 

 fjuantila. e qiiindi anclie la resistenza della giiinzione, perche per un dato au- 

 niento nella distanza fra le buUetle, occorre un aumento proporzionalaniente 

 minore nel diametro delle bullelte stesse, a molivo che la sezione di queste nl- 

 lime cresce non in ragione semplice del diametro, ma in ragione del suo qiia- 

 drato. A cio pero non si adatta la pratica, la quale per una data grossezza di 

 lamiera non concede di aumentare oltre un certo limite la dislanza fra le buUet- 

 le. sia per la buona riuscita del lavoro, sia per evitare le fughe d acqua o di va- 

 pore negl' intervalli delle bullette. 



L qui cade in acconcio di rimarcare come le proporzioni fra la grossezza 

 della lamiera, il diametro delle bullette, e la distanza fra di esse siano lasciate 

 intieramenle libere ai fabbricalori, e non formino mai soggetlo di osservazione 

 nell'esame ed ammissione d una caldaja a vapore. Ne su di cio si puo sempre 

 fidare nell'abilita dei costruttori, come si disse per rapporto alle caldaje delle 

 locomotive; mentre se ne occupano ormai tulle le dassi di artigiani ferrai, ed io 

 ebbi a vedere plu d'una caldaja a vapore costruita in lamiera di rame da uno 

 dei pill mescblni fabbri-ferrai di villaggio, scnza alcuna norma, e solo prenden- 

 do ciecamenlc ad esempio qualclie altra caldaja per nulla paragonabile a cjuelle 

 da lui alia meglio coinposle. Ed e pur certo che le proporzioni fra le varie parti 

 d'una glunzione possono cssere tali da ridiirne facilmentc la resistenza alia terza 

 ed anclie alia quarta parte della resistenza della lamiera plana. Ora e ben vero 

 che nella formula adoperala per !a grossezza delle pareti delle caldaje, quale e 

 prescritta dalla legge, e assunto per coefficiente di resistenza il decimo del coeffi- 

 oienle di rollura delle lamiere di ferro; ma se si considera che la legge autoriz- 

 za ad usare la stessa grossezza di pareti anche pelle lamiere di rame, la di cui 

 tenacila non e che i due lerzl di quella del ferro, e che nella giunzione puo aver 

 luogo la snpposta riduzione della resistenza ad un tcrzo o ad un quarto di quella 

 della lamiera piciia, chiaro si vcde come mal possa fidarsi nella robustezza delle 

 caldaje, in cui sia trascnrata una convenlenle proporzione fra le parti coslltuenti 

 le giunzioni longitudinal!. 



