— 3o — 



mettra à tous d'apprécier conime il conviendra la valeur des 

 appareils qui seront présentés. 



Là ne s'arrêtent pas les avantages que nous avons à présenter : 

 le développement qui suit va montrer combien serait fécond en 

 résultats pratiques l'adoption de cette unité. 



On sait en effet combien, à moins d'une grande pratique, il est 

 difficile de déterminer exactement la relation ou la proportion 

 qu'il convient d'adopter pourune installation raisonnée, mettant 

 en accord complet la puissance d'une chaudière avec la chaleur 

 qu'elle doit fournir à l'eau d'une circulation. 



Notre unité, avec sa valeur calorifique déterminée dans l'unité 

 de temps nous permet de fournir ces résultats. 



Approximativement on peut compter que l'unité fournit la 

 chaleur nécessaire au chauffage en une heure de : 



Tableau N" 1. 



Mètres carrés. 



jo,40 de tuyaux eu haute serre chaude. 



14,50 — en serre chaude. 



13,80 — en serre chaude tempérée. 



12,90 — en serre tempérée. 



12, oO — en serre froide (1). 



Dans ces conditions, un simple tableau permettra à tout le 

 monde de savoir exactement les longueurs de tuyaux de tous les 

 diamètres correspondant aux indications unitaires. 



De ce que nous venons d'expliquer et de l'emploi de ces indi- 

 cations on peut voir que nous aurons deux solutions répondant 

 à tous les besoins d'une installation. 



1° Etant donnée une chaudière timbrée à X unités, trouver la 

 longueur de tuyaux du diamètre voulu ou existant que peut 

 chauffer cette chaudière, pour son application à une serre quel- 

 conque. 



(1) Ces longueurs de tuyaux ont été calculées pour les écarts de 

 température suivants ; 



Haute serre chaude, 28 degrés; serre chaude, 25 degrés; serre 

 chaude tempérée, 22 degrés; tempérée, 18 degrés; froide, 10 degrés. 



