SUR LES CHAUFFAGES-THEEMOSIPflONS DE M. LEMEUNIEK. b2o 



Rapport sur les Chauffages-thermosiphons établis par M. Le- 



MEUNIER, DANS LES SERRES DU FLEURISTE DE LA VILLE DE PaRIS 



et du xVuséum d'Histoire naturelle (I); 



M. A. Lavialle, Rapporteur. 



Messieurs, 



Dans la séance du 26 février 1880, M. le Président, sur la de- 

 mande de notre collègue M. Lemeunier, a nommé une Commission 

 chargée de visiter divers chauffages deserres établis d'après son 

 système et de vous rendre compte de cet examen. 



La Commission était composée de MM. drrière, Président, 

 Cellière, Dormoi?, Drouet, Hanoteau, Hélye, Houllet, L-rbeuf, Mi- 

 rande, Ozanne, Riveneau et Livialle, Rapporteur; elle s'est 

 réunie, le 10 mars dernier, au Fleuriste de la ville, à la Maelte. 



L\ première installation qa'elle a visitée est un appareil destiné 

 au chauffage de deux grandes serres de forme hollandaise, dites 

 serres aux collections : l'une {n° 7), serre chaude, a 2i mètres de 

 longueur sur 8™ 30 de largeur et 5iii 05 de hauteur à la rencontre 

 des deux versants. Le volume d'air à chauffer y est de 673 mètres 

 cubes, et la surface vitrée de 459 mètres carrés. L'autre (n» 8), 

 serre tempérée, a 28 mètres de loL'gueur sur 8^ 30 de largeur et 

 4m 55 de hauteur à la rencontre des deux versants ; le volume d'air 

 à chauffer y est de 770 mètres cubes, et la surface vitrée de 521 

 mètres carrés. 



L'appareil destiné au chauffage de ces deux serres se compose 

 d'une chaudière en cuivre rivé, horizontale, à f jyer intérieur, à 

 double retour de fumée, à section elliptique, de telle sorte que les 

 gaz ne s'échappent dans la cheminée qu'après avoir parcouru trois 

 fois la masse d'eau à échauffer, dans sa plus grande longueur. Li 

 surface de chauffe est de Sm 80 ; le volume d'eau contenu par la 

 chaudière de 380 litres. 



Nous entrons ici. Messieurs, dans la description de dispositions 

 complètement nouvelles sur lesquelles nous appelons votre 



(1) Présenté le 22 avril 1880. 



