LABC DU CHAUFFAGE DES SERRES. 385 



Des expériences que nous venons de citer il résulte que, pour 

 une dififérence de 1° entre les températures extérieure et inté- 

 rieure, 1 mètre carré de verre laisse passer 1 1 unités de chaleur, 



— — de cuivre 9 1/2 



— — de fonte neuve 42' 



— — dé fonte rouillée \ 4 



Ceùi étant admis, pour déterminer ce qu'il faudra produire de 

 chaleur pour maintenir la température d'une serre close par 

 10 mètres carrés de vitrage à -f 5°, -|- 15°, + 30% la température 

 extéiieure étant à — 10°, nous n'aurons qu'à multiplier dans 

 chaque cas ii, nombre exprimant les unités de chaleur qui pas- 

 sent à travers un mètre carré de verre, pour une différence de 1o, 

 par Irf nombre de degrés dont diffèrent les températures. 



Nous trouverons ainsi, Hans le premier cas, pour I mètre carré 

 de verre, H X 15 = 165 et, pour 10 mètres, 16*50 unités. 



Dans le second cas, où il s'agit de maintenir une différence de 

 25° entre les deux températures, il nous faudra multiplier 1 1 par 

 25 d'abord, par 10 ensuite; le produit 27c0 nous indiquera la 

 quantité de calories qui, dans ces conditions, traverçeront 10 m. 

 carrés de vitrage. 



Si enfin il s'agissait de maintenir un écart de 40° entre les 

 deux températures, il suffirait, pour connaître les quantités de ca- 

 lories que laissera passer le vitrage, de remplacer, dans les calculs 

 qui précèdent, 25 par 40 et nous aurions, 1 1 x 40 X 10 = 4400. 



La quantité de chaleur à produire étant ainsi déterminée, afin de 

 connaître le nombre de tuyaux nécessaires pour la transmettre, si 

 nous rous servons d3 tuyaux en fonte laissant passer H unités 

 de chaleur par mètre carré, et pour une différence de 1°, en 

 admettant, ce qu'il est facile d'obtenir dans la pratique, que l'eau 

 contenue dans les tuyaux soit à 80°, la température de la serre 

 étant à -|- 5°, la différence entre les deux températures sera alors 

 de 75", et pour obtenir la quantité de calories qui, dans ces con- 

 ditions, traverseront un mètre carré de fonte, il nous suffirait de 

 multiplier 14, nombre exprimant hs unités de chaleur qui traver- 

 sent 1 mètre cube de fonte pour une différencj de 1°, par 75, ce 

 qui nous donnera 1059. 



Or nous avons précédemment trouvé que, pour maintenir la 



25 



