386 K0TE3 ET MÉMOIRLS. 



température de la serre dont il s'agit à o", la température extérieure 

 étant — 10% il nous fallait produire l65f) unités de chaleur; 

 en divisant ce nombre par 1050, nombre exprimant les calories 

 qui passent à travers un mètre carré de fonle pour une différence 

 de 75° entre la température de l'eau contenue dans les tuyaux et 

 celle du milieu où ils sont placés, nous trouverons 1650 divisé 

 par ^ 050 égale, en chiffres ronds, 1 mètre carré 60 décimètres 

 carrés. Ce nombre indique la surface de tuyaux nécessaire pour 

 laisser passer les unités de chaleur reconnues indispensables. 



Si au lieu de 5" nous en voulions maintenir 15, la différence 

 des températures des tuyaux et delà serre n'étant* plus que de 

 65°, il nous faudrait multiplier 14 par 65, ce qui nous donnerait 

 910 pour la quantité de calories qui traverseraient 1 mètre cane de 

 tuyaux de fonte. Or nous avons précédemment reconnu qu'il nous 

 en fallait 2750 ; il nous suffira de diviser ce nombre par 910 et le 

 quotient exprimera en mètres carres la quantité de tuyaux né- 

 cessaire. 



iinfin si la température de la serre devait être maintenue à 30°, 

 la différence entre cette température et celle des tuyaux ne serait 

 plus que de 50», la chaleur qui, dans ces. conditions, traverserait 1 

 mètre carrédefonte serait de 14X50^=700. Les vitres, nous l'avons 

 reconnu, en laissent passer 4400 ; or, 4400 divisés par 700 nous 

 donnent 6,30; c'est donc 6 mètres carrés 30 décimètres carrés de 

 tuyaux qui, dans ces circonstances, nous seraient nécessaires. 



En comparant les trois nombres que nous venons d'obtenir à la 

 surface vitrée, nous trouvons que, pour unediftérencede 15 degrés 

 entre les températures extérieure tt intéiieure, il nous faut en 

 tuyaux développés 1/6 de la surface vitrée; pour une différence de 

 25», 1/3 serait nécessaire, alors que, pour une différence de 40o, 

 les calculs en indiquent les 2/3. 



Si nous nous servions de tuyaux en cuivre, le cuivre, pour une 

 différence de 1o, ne laissant passer que 9 1/2 unités de chaleur au 

 lieu de 1 4, il faudrait, pour déterminer la quantité de tuyaux néces- 

 saire, remplacer dans les calculs qui piécèdent 14 par 9 1/2. 



Onlrouveraitainsi quelecuivrene laissant passerque75 pour 100 



de ce que laisse passer la lonte, il faudrait 1/4 de tuyaux en plus. 



Si nous employions des tuyaux de zinc, quels avantages présen- 



