388 NOTES Eï MÉMOIRES. 



extérieure et intérieure d'une ?erre close par 10 mètres de vitres, il 

 nousfallait produire 1630 unités de chaleur; 1 klog.de combustible 

 en contient 5000 ; en divisant 1630, nombre d'unités à produire, 

 par 5000, nombre exprimant les unités contenues dans 1 kilog.de 

 combustible,le quotient 303 nous indiquera en grammes la quantité 

 à brûler. 



Si l'écart entre les deux températures devait être de 23°, de 40o, 

 la quantité de chaleur à produire étant, dans le premier cas de 

 2730, dans le deuxième de 4400, il nous faudrait diviser ces nombres 

 par 5000; les quotients 51 0,880 exprimeraient en grammes les 

 quantités de combustible à biûlerdans chaque cas. 



Si nous remarquons les lois qui règlent le refroidissement de 

 l'eau contenue dans les tuyaux, suivant les milieux dans lesquels 

 ils sont placés, il en résulte qu'une chaudière ne pouvant brûler 

 utilement qu'une quantité déterminée de combus'ible, suffira en 

 serre chaude pour maintenir à 80" l'eau contenue dans 7 mètres 

 carré.^ 35 de tuyaux, tandis qu'en serre froide, 4 mitres carrés 90 

 épuiïeront la même quantité de chaleur produite; une même 

 chaudière alimentera donc en serre chaude 2/3 de plus de tuyaux 

 qu'enserre froide. 



Quelles sont les proportions à t'onner aux générateurs de cha- 

 leur, les épaisseurs de combustible à maintenir sur les grilles, les 

 parco::rs à donner aux gaz avant leur évacuation dans les chemi- 

 nées? Telles sont les proportions que je vais déterminer, d'après les 

 règles admises pour la construction des générateurs à vapeur, 

 par des hommes d'une compétence indéniable. 



En général, on admet que, pour utiliser convenablement la 

 chaleur produite par un kilog. de combustible, il faut donner aux 

 parties de la chaudière eu contact avec les gaz 40 décimètres 

 carrés pour 1 kilog. de houille devant êtie brûlé à l'heure. Les gez 

 doivent avoir un parcours assez longautuur de la chaudière pour 

 qu'ils arrivent à la cheminée à une température rigoureusement 

 suffisante pour établir le tirage. 



La couche de combustible à entretenir sur la grille peut varier 

 suivant l'énergie du tirage ; elle doit être régulière, et telle qu'au- 

 cune parcelle d'air ne la traverse sans être complètement décom- 

 posée. 



