390 KOTES ET MÉMOIRES. 



Je préconise également les tuyaux en fonte, 1" parce que, plus 

 solides que ceux en cuivre, contrairemeni à ce qui est généra- 

 lement admis, la fonte laisse passer 20 p. 100 plus de chaleur que 

 le cuivre. 



2». Parce que leur pose ne nécessite point d'ouvriers spéciaux. 



3^ Enfin parce qu'ils ccûtent moins cher ; en tôet, pour répon- 

 dre à un pn^jugé qui se traduit par cette phrase, le cuivre est 

 toujours le cuivre ; vieux il représente de l'argent en magasin ; 

 jadis : cet argenf,il vaut mieux l'avoir c-n portefeuille. 



100 mètres de tuyaux de fonte posés devront au plus coûter 600 

 francs ; le même chauÉfage en cuivre pesant 200 kilog. reviendra 

 à plus de 1000 francs, différence en faveur de la fonte, 40 francs. 

 100 mètres de tuyaux en fonte pesant 1400 kilcg., vaudront au 

 moins 5 francs les 100 kilog., 70 francs. Le vieux cuivre trouvera 

 plus difficilement acquéreur à 1 fr. 50 le kilog. Or 200 kilng. 

 vendus à ce prix représenteront 300 francs. Ainsi on aura dépensé 

 400 francs pour avoir un beau jour 300 francs de vieux cuivre à 

 vendre. 



Comment doit-on placer les tuyaux ? Horizontalement ; tel 

 est du moins mon avis. En voici les raisons: avec des tuyaux 

 placés horizontalement, la circulation se fait parfaitement ; ils se • 

 videraient aussi complètement que s'il existaitune pente, du point 

 extrême vers la chaudière. La pression exercée sur les parois de 

 cette chaudière sera la même dans les deux cas, juste égale à la 

 différence des niveaux, du point culminant de la conduite au 

 fond de la chaudière. 



Dans ces conditions, tant qu'il restera de l'eau dans les tuyaux, 

 ne fût-ce qu'un filet de 1 centimètre d'épaisseur, la circulation 

 continuera ; on pourra entretenir l'eau en ébullition, et même la 

 vaporiser, ce qui permettra de transmettre beaucoup plus de cha- 

 leur au local à chauffer; si, au contraire, les tuyaux étaient incli- 

 nés, suivant que cette inclinaison serait plus ou moins grande, il 

 pourrait arriver qu'il n'y eût plus d'eau au point culminant, et 

 par conséquent plus de circulation possible, alors que, la chaudière 

 étant parfaitement pleine, les tuyaux le beraient au 9/10. 



Enfin comme la plupart du temps les tuyaux sont placés sur 

 des traverses éiabliÉ s d'avance par les constructeurs de serre, il 



