l'a b g du chauffage des serres. 391 



serait, extrêmement difficile de leur donner unti inclinaison quel- 

 conque. 



Les expériences qui ont été faites chez MM. Vallerand 

 prouvent clairement que le cube des serres n*a aucune influence 

 sur leur chauff'age. Ainsi la serre no 2 de M. Jules, close par 70 

 mètres carrés de vitres et cubant ioO mètres, devrait nécessiter, si 

 le cube jouait un rôle prépondérant dans les chauifages,3 fois plus 

 de tuyaux que la serre n° 4 qui, close par 42 mètres de vitrage, ne 

 cube que 50 mètres. Or, le chauffage de la première étant assuré 

 par 57 mètres de tuyaux, 1/3 ou iO mètres devraient suffire au 

 chauffrigede la seconde, alors qu'il enfant 42 mètres ou les 4/5. 

 Ces tuyaux ayant 27 centimètres de circonférence, les 42 mètres 

 de longueur nous donnent en surface M mètres carrés 34 déci- 

 mètres carrés, un peu moins du tiers delà surface vitrée, et celte 

 quantité a suffi pour maintenir les deux serres à la même 

 lempératura. Eu moyenne, nous avons maintenu un écart de 

 25 à 30" entre les températures intérieure et extérieure ; c'est 

 juste ce que les calculs avaient indiqué précédemment. Mais si 

 nous sommes d'accord sur ce point avec les auleurs susmention- 

 nés, pour le nombre de tuyaux nécessaiies au chauffage d'une 

 serre, nous difiérons d'appréciation sur les quantités de combus- 

 tible à brûler. Ainsi les serres de M. Jules Vallerand, closes par 

 327 mètres de vitres, sont chauffées par 300 mètres de tuyaux 

 de 27 centimètres de circonférence ; en surface ils développent 

 81 mètres carrés, placés dans un milieu à 15 degrés. Ils auraient 

 dû laisser passer, en moyenne, 81 fois 884 unités de chaleur, soit 

 66 744 calories pour fournir ce nombre, étant admis que I kilog. 

 de combustible en produise 5 000 , il nous aurait fallu brûler 15 

 kilog. à l'heure ; jamais, dans les jours les plus froids de cet 

 hiver exceptionnellement rigoureux, nous n'en avons biûlé la 

 moitié. 



Les paillassons, je le sais, ont une grande influence, mais très 

 certainement insuffisante à diminuer d'autant la perte de chaleur 

 et la dépense de combustible. 



Des horticulteurs distingués, MM. Hardy, directeur de 

 L'École d'Horticulture à Versailles, et Vallerand estiment que les 

 paillassons défendent de 6 degrés de gelée. 



