SUR LES THEKMOSIPHONS DE M, LE YENDELVKE. 395 



assuré avoir réalisé une grande économie sur la dépense de com- 

 bustiblf, eu égard à la température obtenue. Du l^*" au 19 décem- 

 bre 1879, la température intérieure de la serre, dans le comparti- 

 ment le moins chaud, a été de -{-\îL° h +25°, tandis que la tem- 

 pérature extérieure était de — 1 o" à — 24". Le fonctionnement des 

 grilles et du réservoir a été parfait, et le foyer n'a dû être rallumé 

 que lorsqu'on laissait épuiser le combustible. Nos prévisions se 

 sont donc réalisées de point en point. 



M. de Vendeuvre, profitant de notre visite, a soumis à notre 

 examen une autre installation chez M. Jules Vallerand, notre 

 confrère bien connu par ses cultures de Gloxinias. 11 s'agit ici 

 d'un chauffage du même système, mais plus considérable. Les 

 serres chauffées par ua seul appareil sont au nombre de cinq, 

 reliées à l'une de leurs extrémités par un couloir vitré. Chacune 

 de ces serres a 13 mètres de longueur ; leur largeur est de 2.™ 70 

 pour trois d'entre elles, de 4™ 50 pour la 4% et de 5"^ 40 pour la 5^ 

 Le couloir vitré a 2m 20 de largeur ; les hauteurs varient de im20 

 pour la plus étroite à 2^195 pour la plus large. La surface totale 

 de la vitrerie est de 327™ 90. La température doit varier depuis celle 

 de la serre tempérée jusqu'à celle de la serre la plus chaude, suivant 

 l'usage auquel chacune est destinée. Deux appareils de chaufl'age 

 ordinaires n'avaient jamais produit le résultat demandé, même 

 avec la plus grande dépense de combustible. Aujourd'hui un 

 appareil de J\I. de Vendeuvre, de la capacité de l'un des deux, 

 premiers, lait parfaitement fonctionner les 300 mètres de tuyaux 

 répartis dans les cinq serres, et M. Vallerand. se déclare très 

 satisfait du résultat obtenu aussi bien pour la bonne culture que 

 pour l'économie. Nous avons pu nous rendre compte de la 

 luxuriante végétation produite par la régularité du chauffage. La 

 température de la serre la moins chauffée a été, par le plus grand 

 froid, de -|-6°; celle de la serre la plus chauffée de +18», le jour 

 oà la température extérieure descendait à — 24». 



M. de Vendeuvre ne s'occupe pas seulement du chauffage des 

 serres par l'eau chaude ; il construit également des appareils à 

 air chaud d'un excellent fonctionnement. Nous avons été conduits 

 à examiner le calorifère qu'il a établi dans les ateliers d'héliogra- 

 vure de M. Goupil, situés à Asnières. Le directeur de cet établisse- 



