948 



APPAREILS DE CHAUFFAGE DES SERRES. 



tangulaire qu'arrondie, est traversé intérieurement par un bouilleur 

 transversal assurant la circulation de Teau dans les deux moitiés de ce 

 corps principal ; à l'arrière se trouve une chambre dans laquelle se 

 complète le mélange des gaz et de l'air qui ont échappé à la com- 

 bustion et qui achèvent ainsi de se brûler avant leur sortie de cette 

 première partie de la chaudière. Un faisceau tubulaire vertical indé- 

 pendant est formé de 55 tubes de faible section dans lesquels l'eau 

 se trouve très divisée ; ils utilisent la chaleur des gaz à leur sortie de 

 la chambre de combustion ; en effet, ils se trouvent plongés au milieu 

 de ces gaz. 



La partie horizontale est percée, au ciel du foyer, d'un orifice de 



Fig. 92. — Cliaudiéie La Parisienne, du système Paul Lebœuf et Guion. 



chargement alimenté par une trémie placée au-dessus. Cette trémie est 

 munie d'une rainure à sable recevant le couvercle pour empêcher 

 l'échappement des gaz ou l'entrée de l'air. La hauteur du foyer est 

 calculée de telle façon que le combustible descendant par l'orifice de 

 chargement s'écroule en talus sur la grille, en laissant suffisamment 

 d'espace entre le charbon et la paroi de la chaudière. Les constructeurs 

 ont ainsi réalisé le chargement continu avec une chaudière en partie 

 horizontale et en partie verticale ; lancés dans cette voie, ils ont ap- 

 porté de nouveaux perfectionnements en donnant à l'orifice de char- 

 gement une section ellipsoïdale par laquelle la charge est répartie sur 

 la longueur de la grille, et en disposant celle-ci sur deux pentes pour 

 faciliter l'écroulement et obtenir une couche régulière de combustible. 

 Ces dispositions combinées permettront très probablement d'utiliser 

 les charbons les plus menus, et produiront un chauffage réellement 

 économique. 



Le couvercle de la trémie est manœuvré au moyen 'd'une poulie avec 

 chaîne à contrepoids le maintenant élevé au moment du chargement. 



