Vorkommen und Verhalten der Bacterien im Berliner Leitungswasser, 621 

 im Wasser der Berner Sodbrunnen. 



Das Stralauer Werk war bei seinem Reichthum an organischen Stoffen 

 der Verschlammung ganz besonders ausgesetzt. Bei der Reinigung betrug 

 der Verlust an noch unbrauchbarem filtrirten Wasser kurz nach Wieder- 

 inbetriebsetzung der Filter nach Piefke 9-13,8^ q der filtrirten Wasser- 

 menge. Dazu kam, dass das Stralauer Werk der Mehrzahl nach offene, nicht 

 überwölbte Filter hatte. Das Stralauer Werk hatte daher thatsächlich den 

 Ansprüchen nicht entsprechen können und es ging nur in 9 von 47 Proben 

 der Keimgehalt im filtrirten Wasser nicht über 100 Keime in 1 ccm hinaus, 

 während das filtrirte Tegeler Wasser in 83,6 ^'/q der Proben weniger als 

 100 Keime in 1 ccm aufwies. Die Entnahmestellen des Rohrnetzes, welche 

 dem Stralauer Werk zunächst lagen und wohl nur mit Stralauer Wasser ver- 

 sorgt wurden, zeichneten sich entsprechend durch besonders hohen Keimgehalt 

 aus. lieber die erheblichen Schwankungen im Keimgehalt des filtrirten 

 Stralauer Wassers Hess sich nichts Genaues ermitteln, da z. T. die entspre- 

 chenden Angaben über die zur Beurtheilung nöthigen Factoren fehlten. In 

 Uebereinstimmung mit den Angaben der -früheren Untersucher zeigte das 

 Wasser des Charlottenburger Hochbehälters, welcher nur filtrirtes Tegeler 

 Wasser enthält, fast durchgehend sehr viel höhere Keimzahlen wie letzteres 

 wohl durch eine locale Keimvermehrung im Hochbehälter in Folge Stag- 

 nation. Vom I.Februar 1893 bis in den Juli hinein fand sich im Stralauer 

 Rohwasser spärlich Crenothrix, dieselbe verschwand dann wieder; in den 

 anderen Rohwässern wurde sie nicht beobachtet. Ab und zu fand sich auf 

 dünn besäten Platten filtrirten Wassers eine braunfärbende verflüssigende 

 Cladothrix (dichotoma?). Die Verff. resumiren, dass soweit ihre zu selten aus- 

 geführten Untersuchungen ein Urtheil zulassen, das Stralauer Werk nament- 

 lich in den letzten Jahren eine Calamität für Berlin war. Ob selbst eine 

 tägliche Untersuchung auch eines jeden Filters „einen sicheren Schluss auf 

 die Functionirung eines mehrere tausend Quadratmeter grossen Filters in 

 allen seinen einzelnen Theilen zulässt, dürfte doch sehr fraglich sein". Es 

 werden sodann die Resultate der chemischen Untersuchung der Wasser- 

 proben besprochen und tabellarisch zusammengestellt, woraus hervorgeht, 

 dass sowohl das Wasser der Stralauer als der Tegeler Werke sich im Laufe 

 der Zeit nicht wesentlich geändert hat. Im Stralauer Werk war im Sommer 

 eine Zunahme von NH.j, Salpetersäure und salpetriger Säure zu bemerken, 

 wobei sich ein p]influss des niedrigen Wasserstandes bemerkbar zu machen 

 schien. Durch den Filterprocess gewinnen alle drei Rohwässer an Ausseiren 

 (jeruch und Geschmack, setzten auch keinen Bodensatz ab. ( 'zapleivski. 



Seiler (1323) fand bei Untersuchung des Wassers der Berner 

 Sodbrunnen im grössten Theil derselben weit mehr als 300 Keime, ausser- 

 dem fast regelmässig das Bact. coli com., demnach ein für die Brunnen- 

 wässer sehr ungünstiges Resultat. JIon.sell. 



Brascbe (1292) theilt die Resultate seiner bacteriologischen Unter- 



