698 Allgemeine Methodik. Bacteriologisches zur Sandfiltrationstechnik. 



Bd. XVI) beschreibt, aus einem Bleii^olir zu entnehmen, hält er für nicht 

 zulässig, da z. B. in einem analogen von Verf. beobachteten Falle sich im 

 Rohre reichliche Ansiedlungen des B.fluorescensliquefaciens bildeten, welche 

 auch durch ^/^stündiges Durchspülen nicht ganz zu entfernen waren. Grossen 

 Wertli legt er darauf, dass die zu Wasseruntersuchungen verwandte Nähr- 

 gelatine einen oft wechselnden Alkalescenzgrad besitzt. Er erinnert hier- 

 bei an die für die Wasserwerke des Deutschen Reiches erlassene Vorschrift, 

 nach welcher die neutralisirte Mischung 1,5^/^^ kryst. Natriumcarbonat 

 zugefügt erhalten soll. Nach seinen Untersuchungen für das Eibwasser 

 und denen Dahmen's für das Rheinwasser, stellt dieser Zusatz das Alkales - 

 cenzoptimum für die Wasserbacterien her. In Altona wird das Eibwasser 

 einmal monatlich einer vollständigen Analyse unterworfen, einmal wöchent- 

 lich wird der Verbrauch von Kaliumpermanganat bestimmt und täglich 

 der sehr schwankende Chlorgehalt. Untersuchungen über den Einfluss der 

 chemischen Veränderungen des Wassers auf das Auftreten verschiedener 

 Wasserbacterienarten im Filtrat sind noch nicht abgeschlossen. Neben Be- 

 rücksichtigung des Alkalescenzgrades ist für gleichmässige Temperatur 

 22-23^ des Plattenaufbewahrungsraumes zu SQrgen; dann kann bei ge- 

 nauer Kenntniss der zu verschiedenen Jahreszeiten auftretenden Arten ^ be- 

 reits nach 24 Stunden bis auf ^/^q Genauigkeit die Keimzahl festgestellt 

 werden (die definitive Zahl erst nach 3-4 Tagen). Aus den Durchschnitts- 

 zahlen des Filters ergiebt sich nun leicht jede vorkommende Steigerung der 

 Keimzahl. Als Grund derselben können verschiedene Momente auftreten. 

 Eine solche Steigerung trat regelmässig nach dem Reinigen der Abklärungs- 

 anlagen ein. Es wurde nämlich beim Ablassen derselben (im Original ge- 

 naue Beschreibung der Anlagen) mit dem Sinken des schwimmenden eiser- 

 nen Abflusstrichters der seit 3-4 Monaten abgelagerte flüssige Schlamm auf 

 die Filter gelassen! Derselbe hatte im Mittel 1314400 Keime pro ccm. 

 Der fein vertheilte Schlick dringt durch die Poren der Schlammdecke des 

 Filters bis auf die Sandschichten, verschmutzt auch diese und bedingt dann die 

 colossale Steigerung der Keimzahl (in einigen Fällen von 20-30 pro ccm 

 auf 480 pro ccm). Dabei verschlammen die Filter und arbeiten sich schnell 

 todt. Versuche mit 2 kleinen Versuchsfiltern bestätigten die Richtigkeit 

 dieser Ansicht des Verf. Eine zweite Steigerung der Keimzahl war zu be- 

 obachten, als das Eibwasser in Folge starken Regens nach langem trocknen 

 Wetter durch Thonpartikelchen stark getrübt war und bei der gleichen 

 Erscheinung, welche in Folge Thauwetters in jedem Frühjahr eintritt. Da 

 dies „lehmige" Wasser in der verfügbaren Zeit nicht genügend sedimen- 

 tirt auf die Filter kommt, bildet es auf ilmen schnell eine dichte fett aus- 

 sehende, homogene, höchst wenig durchlässige Schlammdecke, so dass selbst 

 frische Filter nicht auf 100 mm pro Stunde Filtrationsgeschwindigkeit zu 

 bringen sind. Der Aufseher hatte nun um Wassermangel im Leitungsrohr- 

 netz zu verhüten, den Filtern Luft gemacht, indem er auf Minuten den 



^) Im Herbst, bemerkt Verf., tritt im Altonaer Leitungswasser eine Art auf, 

 deren Colonien erat nach 3 Tagen mit einer scharfen Lupe sichtbar werden. Ref. 



