77G Bacteriologische Wasseruntersuchungen. 



feineniKiesel, 75 cm feinem Sand. Der die Filtration verbessernde, aber auch 

 hemmende Schlamm wird von der Oberfläche der Filter in Zeiträumen von 

 17-18 Tagen abgetragen; wird dabei die Sandschicht 50 cm dick, so wird 

 sie wieder auf 75 cm ergänzt; die Filtrirgesch windigkeit wechselt zwischen 

 0,7-2,5 m pro Stunde. Aus diesen Filtrirwerken stammendes Wasser unter- 

 suchte P. ein Jahr (1894) hindurch. Eine Gelatine von 0,13-0,15proc. 

 Alkalicität erwies sich am brauchbarsten, denn schwächer alkalische Gela- 

 tine wurde von den verflüssigenden Bacterien zu schnell gelöst. Fünfmal 

 wurde eine bedeutende Ansteigung des Bacteriengehaltes beobachtet: zwi- 

 schen Januar und Februar, Anfang Mai, gegen Mitte Juli, zwischen August 

 und September und Ende December. Diese Ansteigung fiel theils mit der 

 Reinigung (Schlammabtragung), theils mit einer zu grossen und uucon- 

 stanten Schnelligkeit (2,0 m) der Filtrirung zusammen. Wie aus den bei- 

 gefügten Tabellen ersichtlich, variirte der Bacteriengehalt pro ccm zwischen 

 30 und 2000. Zuletzt giebt P. eine Skizze über die neuen Wasserwerke 

 bei Käposztäs Megyer; dieselben werden von 15 Brunnen gebildet, wovon 

 derzeit 8 vollendet und im Gebrauche sind. Die Brunnen sind 50-90 m 

 vom Donauufer entfernt, gehen durch eine 1,8-4,0 m dicke Humusschicht, 

 und eine 4,5-9,5 m hohe Sand- und Kieselschicht bis auf eine Schicht blauen 

 Thons. Im oberen Theil sind die Brunnen eng (2,83 m) und ausgemauert, 

 im untern weit (5 m im Durchmesser) und mit durchbrochenen Eisencylin- 

 dern ausgekleidet; das zur Pumpe führende Ableitungsrohr beginnt 30 cm 

 über dem Boden jedes Brunnens. Das AVasser dieser Brunnen hat 12-14" C. ; 

 sein Keimgehalt betrug im ccm 5-63. Die oben erwähnten Sandfilter liefern 

 bei einer Filtrirschnelligkeit von 1 m täglich 12 000 cbm Wasser; von den 

 letztgenannten Brunnen liefern die fertigen 8 täglich 60 000 m, die noch 

 nicht fertigen sind für ein ähnliches Quantum berechnet. Mit dem von 

 älteren Brunnen gelieferten W^asser berechnet P. die Leistungsfähigkeit 

 der Budapester Wasserwerke auf 114 000 cbm. Thatsächlich beträgt der 

 durchschnittliche Tagesbedarf 90 000 m, was per Kopf gerechnet 180 1 

 giebt. Preisz. 



Zurakowski (1846) beschreibt die Resultate seiner Untersuchungen 

 vonWeichselwasser, welches für die Wasserversorgung vor dem Ge- 

 brauche mittels Sandfiltern filtrirt wird. Z. kommt zu dem Schlüsse, dass 

 die Anzahl der Keime im filtrirten Wasser stets abhängig ist von der des 

 untiltrirten und dass das Verhältniss 0,95 ^Jq beträgt. Er ist der Meinung, 

 dass die Bacterien im filtrirten Wasser qualitativ dieselben sind, wie die 

 im unfiltrirten, eine Thatsache, welche im Widerspruch steht mit früheren 

 Resultaten, welche Ref.^ gelegentlich gleicher Untersuchungen ausgespro- 

 chen hat. Die Anzahl der Bacterien in untiltrirtem Wasser beträgt nach 

 Z. durchschnittlich 2785 in 1 ccm, auch in Tagen des Hochwassers. Wenn 

 man aber die Hochwasseranzahl herausnimmt, so beträgt die normale Bac- 

 terien-Anzahl in unfiltrirtem Wasser 880. In filtrirtem Wasser ergiebt 



1) Jahresber. X, 1894, p. 701. Ref. 



