BÉLIERS HYDRAULIQUES: 



45 



un bélier, le débit de l'eau élevée diminue au 

 fur et à mesure que le niveau du plan d'eau, 

 dans le réservoir de compression, s'élève au- 

 dessus du plan m n de la figure 1. 



La conclusion pratique de ce qui précède 

 est la suivante : lorsqu'au bout d'un certain 

 temps [le débit fourni par le tuyau de refou- 

 lement d'un bélier diminue, c'est qu'il y a 

 moins d'air dans le réservoir de compression 

 et qu'il y a lieu d'en fournir. La constatation 

 du débit se fait facilement, en notant, de 

 temps à autre, la durée nécessaire au rem- 

 plissage d'une mesure quelconque de capa- 

 cité appropriée au débit du bélier. 



Il arrive souvent qu'un bélier s'arrête après 

 un fonctionnement de plusieurs mois et ne 

 veut repartir malgré toutes les tentatives 



Fig. ô. — Bélier hydraulique pourvu de robinets. 



qu'on fait en remettant en mouvement le cla- 

 pet d'écoulement. On démonte alors le bélier 

 pour chercher la cause de cet arrêt, une pièce 

 quelconque qui obstrue le tuyau ou gène la 

 soupape... on ne trouve rien; enfin, on se 

 décide à remonter la machine, et, à la grande 

 stupéfaction, le bélier fonctionne à nouveau 

 parfaitement bien. — L'explication est 

 simple : le réservoir de compression man- 

 quait d'air, qu'un lai a fourni par le démon- 

 tage du bélier. 



La disparition d'une partie de l'air du réser- 

 voir de compression est due à une dissolution 

 de cet air dans l'eau, lorsque cette dernière 

 n'est pas saturée de gaz ; c'est donc, pour une 

 même température et une même pression, une 

 question de composition de l'eau d'alimenta- 



tion du bélier; si cette eau a une composition 

 constante, on observe que la diminution du 

 débit et même l'arrêt du bélier se produisen 

 après un nombre constant de jours de marche ; 



Fig. 6. — Bélier hydraulique Douglas-Pilter, 



d'autres fois ce nombre peut varier avec la 

 température, c'est-à-dire qu'il se modifie 

 suivant les saisons ; mais on arrive rapide- 

 ment à déterminer, d'une façon empirique, 

 tous les combien de jours il est bon de laisser 

 rentrer de l'air dans le réservoir de compres- 

 sion; cette opération peut se faire en débou- 

 lonnant la cloche A. dig. 1 ï ou, ce qui est 

 bien plus simple, en plaçant deux petits bou- 

 chons à vis, l'un en haut, l'autre en bas de 

 la cloche; il suffit de les défaire pour per- 

 mettre la rentrée de l'air ; deux petits robi- 

 nets a et b (fig. 5) joueraient le même rôle; 

 le robinet b peut être vissé sur la bride e, à 





.JIË3P fr<5 





Fig. 7. — Bélier hydraulique Easton et Andersen. 



l'opposé du tuyau de refoulement cl on voit 

 en / la coupe du tuyau de batterie). 



Nous donnons dans la figure 6 la vue gé- 

 nérale d'un bélier Douglas-Pilter avec lequel 



