STATIONS HYDRO-ÉLECTKIQUES 



435 



Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn (1); les tra- 

 vaux, commencés en octobre 1894, furent 

 terminés en janvier 1895 et l'installation 

 fonctionne toujours à la satisfaction du pro- 

 priétaire que nous avons eu l'occasion de 

 voir il y a quelques mois. 



Ainsi que le représente le plan général du 

 domaine (fi g. 51), à 1C00 mètres environ au 

 nord-est du château de Blan, on a installé 

 une usine électrique A ancien moulin de la 

 Lauge). Le ruisseau d'Ardiale, qui alimente 

 l'usine, partage la propriété pn deux sections 

 à peu près égales; un certain nombre de peu- 



pliers, plantés sur ses rives, furent en partie 

 ébranchés et coupés à 7 mètres de hauteur 

 pour recevoir les isolateurs destinés â sou- 

 tenir les quatre conducteurs. De l'usine A, 

 la ligne électrique n, indiquée en pointillé 

 dans la figure '■ 52, dessert le château B, et 

 des branchements particuliers se raccordent 

 avec les autres bâtiments des fermes C, D, E 

 et F. 



L'ancien moulin A. abandonné depuis 

 longtemps, a été réparé et approprié à sa 

 nouvelle destination ; des réservoirs ont été 

 creusés afin d'emmagasiner, pendant la sai- 



pjo ;,;-! _ Usine génératrice d'Enguibaud 



(échelle "'"01" par mètre). 

 Coupe en élévation suivant A'B de la fig. 55. 



WÊSMÊâÊÈà 



&&4/0&4l 



son sèche, le peu d'eau que débitent les ruis- 

 seaux ; le canal d'amenée a été refait, ainsi 

 que le canal de fuite creusé à i mètres de 

 profondeur ; ce dernier a été voûté sur un 

 parcours de 130 mètres afin d'éviter les ébou- 

 lements. On a pu ainsi disposer d'une chute 

 d'eau de 7 mètres de hauteur. 



Le moteur employé est une turbine à clo- 

 che k (fig. 53, 54 et 55) pouvant développer 

 de 20 à 30 chevaux-vapeur sous le maximum 

 de chute ; l'eau est conduite à la turbine par 

 un tuyau en tôle B racccordé avec le canal 

 maçonné C de l'ancien moulin ; une vanne en 



(1) Journal d'Agriculture pratique, 1895, tome 11, 

 pages 329 et 376. 



fonte V, placée en tête de ce conduit, permet 

 d'arrêter l'eau lorsqu'il y a lieu de visiter la 

 cloche de la turbine par l'autoclave latéral a; 

 une grille inclinée G, en fer plat, relient les 

 corps flottants et les feuilles qui peuvent être 

 entraînés par l'eau. 



Dans la salle des machines M se trouve le 

 volant v du réglage de la turbine, lequel peut 

 s'effectuer soit à la main, soit par des cônes 

 de friction mus par le régulateur B â force 

 centrifuge, chargé d'atténuer les grandes 

 variations de vitesse du moteur. La turbine 

 actionne, par engrenages cônes, un arbre 

 horizontal/', tournant à raison de 325 tours 

 par minute, sur lequel sont clavetées les deux 

 poulies p et p' de commande des dynamos D 



