

STATIONS HYDRO-ÉLECTRIQUES 



et IV : ces deux poulies sont munies de man- 

 chons de débrayage m permettant de faire 

 marcher ensemble ou séparément les deux 

 machines. 



lue des génératrices 1». (type supérieur de 



Gramme), débite, à Sso tours par 'minute, 



'iii ampères sous 375 volts; l'autre dynamo D', 

 du même type, destinée a l'éclairage, donne 

 30 ampères sous L20 volts. En / se trouve le 

 tableau de distribution. 



Fi„ 54. — Usine génératrice d'Engni- 

 liciu.l [oi belle il'- 010 par m< 



Cm verticale suivanl le plan CO 



de la figure 55. 



Plan de la salle des machines de l'usine génératrice d Engu : 

 ■lie 0'".010 liai- mètre). 



Les conducteurs aériens sont au nombre 

 do quatre !ils de cuivre câblés ; deux de 

 1800 métrés chacun servent au transport de 

 la puissance, et deux de 1600 mètres sont 



afïectés à l'éclairage du château et des dépen- 

 dances. (Voir le plan tig. 52 ; de plus, un 

 téléphone relie le château à l'usine, et la 

 même ligne sert à la sonnerie du treuil de 



