STATIONS HYDRO-ÉLECTRIQUES 



abourage que nous avons eu l'occasion d'étu- 

 dier ailleurs (1). 



Voici un aperçu des frais d'installation de 

 l'usine hydro-électrique d'Enguibaud (non 

 compris la dynamo destinée à l'éclairage du 

 château : 



Travaux d'appropriation; bâtiments ; ca- 

 naux, montage 4150 » 



Turbine de 25 chevaux, avec grille, vanne 



et transmission 6500 » 



Dynamo génératrice 2500 ) ^j 



Tableau de distribution 500 $ 



Ligne aérienne de 1x00 mètres de lon- 

 gueur 4000 ■■ 



437 



l'on utilise l'énergie 



Total 



Dont les frais annuels s'élèvent à : 



Amortissement en 10 ans à 4 0/0 



Service et entretien à 4 0/0 



1 7650 •■ 



1429.65 

 706 ». 



Total 



2135.6:, 



En fixant à 200 le nombre de jours de tra" 

 vail par an, ces frais s'élevèrent à 10 fr. 70 

 par jour, soit à fr. 428 par jour et par 

 cheval. 



Le capital d'établissement de l'usine géné- 

 ratrice du domaine d'Enguibaud (18CO0 fr.) 

 représente une somme de 900 fr. par cheval. 



Mentionnons aussi l'installation électrique 

 du domaine de Fraforéano, dans la province 

 de Frioul (Italie), d'après une communica- 

 tion de M. Louis Pétri, directeur de l'Ecole 

 pratique d'agriculture de Pozznolo del Friuli 

 (Udine) (2). Le comte de Asarta, propriétaire 

 du domaine, a utilisé la puissance d'un 

 ancien canal, dit la Roggia Barbarigo (du 

 nom de l'ancienne famille de Venise qui pos- 

 sédait le domaine). La machine motrice est 

 une roue hydraulique en fer, à aubes courbes, 

 de 7 m .50 de diamètre, fournissant plus de 

 20 chevaux; elle actionne une génératrice de 

 720 volts et de 18 ampères, soit 12960 watts, 

 dans une salle voisine se trouve le tableau de 

 distribution et les appareils régulateurs. A 

 trois kilomètres du groupe électrogène, 

 l'énergie est utilisée pour le labourage, les 

 divers travaux de la ferme et pour l'éclai- 

 rage des bâtiments. 



Un bel exemple se rencontre au domaine 

 de Aoisiel appartenant à MM. Ménier. L'instal- 

 lation, qui fut faite en 1893 par la maison 

 Weyher et Richemond, de Pantin, se trouve 

 à la chocolaterie bien connue installée sur les 

 bords de la Marne, à deux kilomètres de la 



(1) Travaux et machines pour la mise en culture 

 des terres, à la Librairie agricole de la Maison Rusti- 

 que, 26, rue Jacob, à Paris. 



(2) Journal d'Agriculture pratique, 1-894, tome 11, 

 page 865. 



ferme du Buisson où 



pour l'éclairage et le fonctionnement de di- 

 verses machines agricoles. 



La figure 56 (3) représente le (groupe élec- 

 trogène placé dans la salle des turbines de 

 la chocolaterie; une transmission spéciale 

 actionne l'excitatrice qu'on aperçoit dans le 

 fond, à côté du tableau de distribution ; l'exci- 

 tatrice bipolaire fournit le courant à un 

 alternateur Brown entraîné par un embrayage 

 magnétique de Bovet; ce dernier, en pleine 

 charge, absorbe 50 volts et 1.5 ampère four- 

 nis par l'excitatrice, laquelle, à 1800 (ours 

 par minute, donne un courant de 90 volts et 

 de 15 ampères. 



L'alternateur biphasé, de 75 chevaux, à 

 8 pôles, tourne à raison de 600 tours par 

 minute (correspondant à 40 périodes par 

 seconde) et donne aux bornes de chaque 

 phase 150 volts et 165 ampères (50000 watts). 

 On a préféré, au point de vue de la sécurité 

 et de la facilité de construction de la dynamo, 

 produire l'énergie à bas potentiel (150) et la 

 transformer pour la transmettre à hautpoten- 

 tiel (2700 volts). Les courants de l'alterna- 

 teur passent aux transformateurs Brown 

 placés au-dessus du tableau de distribution, 

 et de là aux quatre fils de la ligne aérienne 

 qui se termine à la ferme du Buisson ; cette 

 dernière compte trois moteurs: un de 15 che- 

 vaux pour la batteuse, un de 15 chevaux pour 

 l'atelier de préparation des aliments du bé- 

 tail, et un d'un chevalet demi pour l'élévateur 

 de foin ; il y 'a plus l'éclairage par incandes- 

 cence et et quelques lampes à arc. 



En 1903, notre regretté ancien élève et ami 

 H. -P. Martin a décrit, dans le Journal 

 d'Agriculture pratique (n° 18 du 30 avril 1903, 

 page 569, et n° 19 du 7 mai, page 596), l'ins- 

 tallation hydro-électrique qu'il venait de 

 terminer à la Rébutinière, chez M. Paul 

 Rousseau, dont le beau domaine a été bien 

 des fois cité comme exemple d'améliorations 

 en Sologne. 



La rivière (la Petite Sauldre) qu'on n'utili- 

 sait plus depuis quelque temps, a un débit 

 variant de 1200 litres à 6000 litres par se- 

 conde et une hauteur de chute utilisable 

 oscillant de l m .20 à l'étiage à m .50 en temps 

 de crue; la station génératrice, située à 

 1100 mètres environ du château et de la 

 ferme, comprend une turbine actionnant 

 deux dynamos identiques à courant continu 

 de 110 volts et de 40 ampères; ces généra- 



(3) La figure 56 est extraite du fascicule : Machines 

 et ateliers de préparation des aliments du bétail, à la 

 Librairie agricole de la Maison rustique, 26, rue Ja- 

 cob à Paris. 



