438 



STATIONS IIYDRO-ÉLECTUIQUES 



triées sont calées sur le même arbre et grou- 

 pées en série: la transmission a lieu à trois 

 fils permettant de disposer soit de -220 volts 

 pour les réceptrices, soit de 110 volts pour les 

 lampes. 



Gomme le moteur hydraulique est faible 

 relativement à la puissance que devait four- 



nir une des réceptrices, on a eu recours à 

 une batterie d'accumulateurs composée de 

 130 éléments; l'élément central est relié au 

 lil compensateur de la distribution, dont les 

 fils extrêmes sont connectés aux éléments 

 des cxlrémilés de la batterie par l'intermé- 

 diaire des réducteurs de charge et de dé- 



) >jj0£, 



charge. Le voltage total de la batterie peut 

 atteindre de 2I50 à 290 volts suivant la charge, 

 de sorte qu'il a fallu avoir recours à des 

 suroolteurs pour fournir aux accus les 

 2'JO volts nécessaires à la saturation, sans 

 faire varier le voltage de la ligne maintenue 

 à 220 volts (ces survolleurs sont de petites 



machines auxiliaires, lesquelles, mises en 

 série avec les génératrices, survoltent le 

 courant qui leur est fourni). Ajoutons que la 

 manœuvre de ces différentes machines et 

 appareils est d'une complication plus appa- 

 rente que réelle, car l'électricien chargé du 

 service est un ancien scieur de long. 



