A la Rébutinière, la puissance disponible, 

 sans les accumulateurs, est de 13 chevaux- 

 vapeur; les lampes sont au nombre d'envi- 

 ron 200 ; enfin, il y a trois moteurs élec- 

 triques : 



In moteur fixe pouvant développer 15 che- 

 vaux, actionnant la scierie (c'est ce moteur 

 qui a obligé, pour ses coups de collier, à 

 l'emploi de la batterie d'accumulateurs); la 

 scie à ruban peut débiter des pièces d'un 

 mètre de diamètre, et la scie circulaire peut 

 travailler des bois de m .S0 de diamètre. 



Un moteur locomobile de 8 chevaux, que 

 deux hommes déplacent facilement; ce mo- 

 teur est destiné au hache-maïs à grand tra- 

 vail, pour l'ensilage, à la batteuse k grand 

 travail et à l'atelier de préparation mécanique 

 des aliments du bétail. La prise du courant 

 se fait simplement avec deux perches qu'on 

 accroche aux fils aériens de la ligne. 



Un petit moteur d'un chevalet demi, monté 

 sur une civière, pour actionner les diverses 

 machines de la laiterie et les appareils de 

 nettoyage des grains dans les greniers (ta- 

 rare et trieur). 



Les exemples précédents s'appliquent à des 

 installations hydro-électriques faites par de 

 grands propriétaires qui utilisent tout le cou- 

 rant dans leur exploitation. Mais on peut 

 concevoir une association d'agriculteurs 

 réunissant le capital nécessaire pour l'éta- 

 blissement et le fonctionnement de l'usine 

 génératrice ; de même, par extension, on peut 

 arriver à de petites sociétés ayant pour but 

 de livrer, à prix convenu, l'énergie électrique 

 aux fermes du voisinage, et, dans cet ordre 

 d'idées, nous signalerons la station centrale 

 d'électricité d'Agnicourt et Séchelles (Aisne) 

 que nous avons eu l'occasion d'étudier en 

 détail, en octobre 1902, dans le Journal 

 d'Agriculture pratique. 



Il n'est pas facile de se procurer des docu- 

 ments relatifs aux dépenses nécessaires à 

 l'établissement des usines hydro-électriques ; 

 cependant nous pouvons dire quelques mots 

 de l'installation du Mont-Dore, parce que son 

 auteur, M. A. Lavezzari, a indiqué la répar- 

 tition des différents frais (1). Le lac de Guéry 

 qui alimente le ruisseau de l'Enfer, a été 

 pourvu d'un barrage de 5 mètres de hauteur 

 et de 40 mètres de longueur alin de surélever 

 son niveau, et porter sa superficie à 26 hec- 

 tares (ce barrage a pour but d'augmenter le 

 volume du lac, pour suppléer aux disettes 

 d'eau de la Dordogne, en envoyant, à ces 

 périodes, le volume d'eau nécessaire dans le 



(1) Société des Ingénieurs civils; octobre 1898. 



STATIONS HYDRO-ELECTRIQUES 439 



ruisseau de l'Enfer). — La prise d'eau est 

 faite en dessous du confluent de la Dordogne 

 et du ruisseau de l'Enfer, à 2 kilomètres en 

 aval du Mont-Dore ; la conduite, en tôle 

 d'acier, de O m 60 de diamètre et de 840 mètres 

 de longueur, traverse la rivière par un aque- 

 duc de 10 mètres de portée. La chute obtenue 

 est de 40 mètres, et le débit de 500 litres par 

 seconde; le projet comporte 3 turbines de 

 80 chevaux, dont 2 seulement ont été instal- 

 lées la première année; le canal de fuite a 

 40 mètres de longueur. — Les turbines hydro- 

 pneumatiques tournent à raison de 550 tours 

 par minute et sont directement accouplées 

 aux génératrices bipolaires de 52 kilowatts 

 (4(30 à 580 volts et 90 ampères) ; la ligne, qui 

 a une longueur de 3400 mètres, n'est sou- 

 terraine que sur une centaine de mètres ; elle 

 comporte 4 fils formant 2 circuits distincts 

 ^un par dynamo;. — A l'arrivée, des compen- 

 satrices distribuent le courant à 115 volts. 



Les dépenses de cette installation se sont 

 élevées à 130000 francs, dont une 'partie est 

 imputable aux 240 chevaux prévus, l'autre 

 aux 100 qui étaient établis en 1898 ; ces frais, 

 que nous pouvons calculer par cheval, sont 

 donnés dans le tableau ci-dessous : 



francs 

 Prise J'eau, travaux de terrassement et de 



maçonnerie de la conduite 75 



Canalisation 162 



Turbines et accessoires ■,. "69 



Dynamos, tableau et ligne 250 



Canal de fuite 8 



Bâtiment de l'usine 54 



Frais divers 32 



Total 



650 



Bien qu'il soit difficile d'indiquer le prix 

 de revient des installations hydro-électriques, 

 nous pouvons donner les chiffres suivants 

 pour l'établissement du groupe électrogène, 

 y compris la ligne supposée de 2 à 3 kilo- 

 mètres de longueur ; ces chiffres proviennent 

 de l'examen de quelques installations exis- 

 tantes (1) : 



(1) D'après ce que nous avons vu, l'installation 

 d'Enguibaud (20 chevaux) est revenue à 900 francs le 

 cheval ; l'installation du Mont-Dore (160 à 240 chevaux) 

 à 650 francs par cheval. 



