INSTALLATION DES BÉLIERS HYDRAULIQUES 



531 



cela peut être obtenu facilement en rem- 

 plaçant la crépine par une grille à fentes 

 verticales ou formée de barreaux verticaux 

 dépassant le niveau de l'eau en temps de 

 crue; cette grille;; (fig. 63) peut être incli- 

 née et fermer sur un, deux ou trois côtés 

 une sorte de chambre de prise, d'eau a d'où 

 part le tuyau de batterie/; un plancher b, 

 facile à retirer, clôt la partie supérieure de 

 la chambre a pour éviter l'introduction des 

 feuilles ou autres détritus amenés par le 

 vent (très fréquemment ce sont les feuilles 

 d'arbres qui gênent le fonctionnement des 

 soupapes). 



Dans les installations importantes, pour 

 lesquelles il y a lieu de prendre des dispo- 

 sitions atin de diminuer le temps consacré à 

 une visite du bélier, il est recommandable 

 de placer suivant y (tig. 63) une vanne per- 

 mettant de mettre à sec le tuyau de batterie t; 



Fig. 03. — Grille d'amont. 



cette disposition est préférable à un clapet, 

 un robinet ordinaire ou à un robinet vanne 

 que l'on fixerait àl'extrémité même du tuyau 

 t, ce qui parait plus simple mais a pour in- 

 convénient de ne pas laisser libre l'entrée 

 amont du tuyau /, et même d'obliger à placer 

 sur ce tuyau un petit robinet qu'il faut ouvrir 

 pour laisser rentrer l'air nécessaire à la vi- 

 dange du tuyau, lors d'une visite ou d'une 

 réparation au bélier. 



La vanne y, de la figure (63), peut être un 

 simple panneau en bois ou en tôle coulissant 

 dans une feuillure, comme les vannes ordi- 

 naires employées dans les ouvrages d'hydrau- 

 lique. 



Lorsque les eaux sont troubles ou char- 

 rient des matières en suspension, on fera 

 en D (fig. 63), un bassin de dépôt, en agran- 

 dissant la section transversale du cours d'eau, 

 comme on le pratique pour les dérivations 

 d'eau. 



Le tuyau de batterie est en fonte, à parois 

 épai-ses atin de résister aux coups de bélier, 

 ou mieux en fer avec raccords filetés. La ré- 

 sistance élémentaire de la fonte à l'extension 

 étant représentée par 10, celle du fer serait 



de 18 à 20, et celle de l'acier de 30 à 34; on 

 voit l'intérêt que présente l'emploi des tuyaux 

 en fer et en acier au point de vue de l'éco- 

 nomie de poids (frais de transports!. 



Le tuyau de batterie doit avoir une certaine 

 longueur; au moins 7 à 8 mètres, au plus 

 une vingtaine de mètres (comme nous le 

 verrons plus lard). Autant que possible, il 

 convient de placer le tuyau de batterie en 

 ligne droite atin de réduire sa perte de 

 charge. 



Lorsqu'on ne peut pas donner un axe rec- 

 tiligne au tuyau de batterie, on lui assure la 

 longueur voulue en le contournant de diverses 

 façons, tout en ayant soin d'adopter des 

 rayons de courbure aussi grands que pos- 

 sible ; en tous cas, ces dispositions contri- 

 buent à diminuer la hauteur utilisable de la 

 chute h l lig. 62). 



Dans la ligure 64, on voit 



Fig. 64. — Tuyaux de batterie. 



batterie m partir du réservoir amont M 

 pour rejoindre le bélier A après un certain 

 nombre de courbures dans le plan vertical ; 

 le tuyau est fixé par des pattes contre un 

 mur ou contre une charpente ; dans la même 

 figure, le tuyau a est enroulé en hélice afin 

 d'avoir la longueur voulue entre le bief 

 amont N et le bélier B placé au-dessous; 

 cette dernière disposition est assez fréquem- 

 ment utilisée aux Etats-Unis quand il n'est 

 pas possible de donner une direction recti- 

 ligne au tuyau de batterie. 



Lorsqu'on est obligé d'éloigner beaucoup 

 le bélier de la prise d'eau, on allonge géné- 

 ralement le tuyau de batterie ; c'est une mau- 

 vaise disposition : à chaque battement du 

 clapet le mouvement de la colonne d'eau du 

 tuyau de batterie s'arrête; le choc produit 

 par le coup de bélier est en fonction du 

 volume du tuyau de batterie, mais, après le 



