532 



choc, la mise en route de la colonne d'eau 

 est d'autant plus lente que le tuyau de bat- 

 terie est plus long, de sorte que le nombre 

 de battements du clapel d'écoulement dimi- 

 nue, ainsi que le volume d'eau élevé par le 

 bélier. Il est donc préférable de donner au 

 tuyau de batterie la longueur voulue, quille 

 à allonger, dans certains cas, le tuyau de 

 refoulement. 



Cependant, quand le point de prise d'eau 

 y fig. 65 esl imposé par 1rs lieux, ainsi 

 que le point y' où doit se trouver le bélier' 

 on peul donner au tuyau de batterie la lon- 

 gueur voulue a b en raccordant le point a au 

 point y par un conduit a c de plus grande 

 section afin de réduire la perte de charge et 

 de diminuer les chocs inutiles dans la région 

 a c. La partie a c fig. 60 peut être en tuyaux 



INSTALLATION DES BELIERS HYDRAULIQUES 



Vie U5 



Conduit et I ti\ au de 1*. : 



métalliques fonte de grand diamètre, en 

 ciment, en grès avec joints au ciment; si 

 possible, la partie a c sera un canal à ciel 

 ouvert, simplement creusé dans le sol, ou 

 avec des' parois en maçonnerie ou en bois; 

 souvent cette portion a c peut former cham- 

 bre de dépôt comme cela est indiqué à la 

 figure 63. 



Le bélier hydraulique esl solidement main- 

 tenu par les brides qui le raccordent au 

 tuyau de batterie d'une part et au tuyau de 

 refoulement d'autre part; il n'a donc pas 

 besoin d'être scellé sur un massif de fonda- 

 tion et il vaut mieux laisser les tuyaux libres 

 de se dilater ou de se contracter; aussi, le 

 bélier est tixé par des lirefonds sur deux 

 bois, ou même sur un panneau en planches 

 consolidé par des traverses et simplement 

 posé sur un sol non affouillable par les 

 remous, car il faut surtout éviter les tasse- 

 ments afin que le bélier ne soit pas suspendu 

 par ses tuyaux. On fera bien de taire un 

 solide pavage ou dallage à l'endroit du bélier, 

 et assez étendu afin d'éloigner les affouille- 

 ments; dans une installation soignée, on 

 cimente une portion du canal de fuite jusqu'à 

 l m .50 ou 2 mètres du bélier. 



Bien que le rendement mécanique du bélier 

 soit peu diminué lorsque le clapet d'écoule- 

 ment est noyé dans le canal de fuite, il con- 

 vient de placer le bélier à un niveau tel que 



ce clapet ne soit noyé que pendant les crues 

 accidentelles. 



Le tuyau de refoulement esl généi 

 ment assez long et occasionne une perle de 

 charge souvent importante; le débit de 

 beaucoup de béliers hydrauliques esl faible 

 parce qu'on a adopté de trop petits tuyaux 

 par raison d'économie ; il convient de calculer 

 la porto de charge de ce tuyau de refoule- 

 ment dont le diamètre, au départ du bélier, 

 est fixe par la construction ; mais, avec un 

 raccord, on peut à une faible dislance du 

 bélier m .2o à m .30 par exemple placer une 

 conduite de plus grand diamètre. 



Comme il ne se produil pas de chocs dans 

 le tuyau de refoulement, il est souvent pos- 

 sible de faire ce dernier en grès vernissé avec 

 joints au mortier de ciment; des bonis de 

 tuyaux de plomb relient celte conduite céra- 

 mique avec le bélier et avec le réservoir. 



La canalisation de refoule ut doit être 



mise à l'abri des gelées el «les chocs : elle 

 sera enterrée à m .60 ou m ,70 de profondeur. 



Le bélier élan I en a, dans la figure 66, et 

 le réservoir en R, il esl bon de terminer le 

 tuyau de refoulement l par une portion b, 

 ouverte à sa partie supérieure, et portant un 

 gros dégorgeoir latéral b'. Quelquefois on 



b 



Fig. 60. — Conduit 



fait déboucher le tuyau ( à la partie inférieure 

 du réservoir li, comme on le voit indiqué 

 par le tracé pointillé c : cette disposition est 

 mauvaise pour deux motifs : lors des répara- 

 tions on ne peul vider le tuyau l sans vider 

 le réservoir H, à moins de mettre en c un 

 robinet d'arrêt et, un peu plus bas, un autre 

 petit robinet pour permettre à l'air de rentrer 



