INSTALLATION DES BÉLIERS HYDRAULIQUES 



u33 



dans le tuyau l pour assurer sa vidange ; en 

 second lieu, avec la disposition c, la hauteur 

 de refoulement varie de h à h plus la hauteur 

 du réservoir; il est préférable d'avoir une 

 hauteur II de refoulement constante permet- 

 tant de régler une fois pour toutes la course 

 du clapet d'écoulement du bélier afin d'ob- 

 tenir les meilleurs résultats. 

 Pour faciliter les visites, démontages, etc., 



sans avoir à défaire le raccord du tuyau ( au 

 bélier a (fig. 66), on peut 'placer, près du 

 bélier a, en d, un robinet d'arrêt et en i un 

 petit robinet permettant d'effectuer la vi- 

 dange du tuyau de refoulement /. 



Voici un aperçu des diamètres intérieurs 

 du tuyau de batterie et de la bride du tuyau 

 de refoulement de différents modèles de 

 béliers hydrauliques Douglas-Pilter : 



du bélier Diamètre intérieur, en millimètres 



Nous laissons de côté ce qui concerne le 

 réservoir U { fig. 66); il est en plein air ou 



Fig. 67. — Principe de l'installation de la Cliâteline. 



dans une construction ; il est construit en 

 terre, en tôle, en bois, en ciment armé, etc. 

 Souvent il y aura lieu de prendre des précau- 

 tions contre les gelées en le faisant traverser, 

 ou en appliquant contre une paroi, le tuyau 

 d'un poêle ou d'une cheminée ; en un mot, 

 ces détails, comme ceux relatifs à la distribu- 



tion de l'eau, qui ne sont pas spéciaux aux 

 installations de béliers hydrauliques, doivent 

 être étudiés séparément. Rappelons seule- 

 ment que comme le bélier fournit l'eau d'une 

 façon constante, jour et nuit, il est de toute 

 nécessité de munir le réservoir d'un déversoir 

 ou trop-plein empêchant le niveau de l'eau 

 de s'élever au delà d'une limite voulue. 



Les petits béliers hydrauliques peuvent 

 servir à élever les eaux d'alimentation d'une 

 exploitation; les grands modèles sont utilisés 

 pour l'alimentation d'eau des agglomérations 

 et pour l'arrosage des cultures. 



Lorsque la hauteur d'élévation de l'eau est 

 grande relativement à la hauteur de chute on 

 a souvent intérêt à installer deux béliers : le 

 premier refoulant à une hauteur suffisante 

 pour obtenir sur le second une chute corres- 

 pondant à la hauteur maximum à laquelle on 

 doit élever un certain volume d'eau. 



Une très belle installation de béliers 

 hydrauliques avait été faite par M. Sciama 

 dans sa propriété de la Chàleline, par Bus- 

 sière-Galand (Haute-Vienne) pour l'irrigation 

 de 53 hectares 1/2 de prairies. 



L'installation (1) comportait deux béliers 

 accouplés de Bollée, le premier A (fig. 67) 

 refoulant dans le réservoir 11 qui alimentait 

 le second. 



Les prairies étaient établies sur quatre 

 étages e, f, g, h (fig. 07) élevés 



De à 6 mètres, 

 De 6 à 9 — 

 De 9 à 12 — 

 De 12 à 14 — 



(1) D'après le rapport de Barrai, 1884. 



