LA SEMAINE MÈTEOKOLOGIQUE 



reconnu on soupronné l'animal d'être atteint, et 

 qu'il a séquestré la béte (Art. 31, même loi:. — 

 Si le propriétaire se trouve dans ce cas, il doit 

 adresser une demande d'indemnité au ministre 

 de l'Agriculture dans les trois mois de l'abatage 

 (Art. !J0). — (G. E.) 



— >'" 10116 (Eure). — 1" Faites prendre à votre 

 poulain, avec précaution, cà la bouteille ou au bi- 

 beron, du lait additionné de cinq grammes de 

 sous-nilrale de bismuth pendant quelques jours; 

 ou bien du lait coupé d'eau de riz, par moitié et 

 additionné chaque jour, cinq jours de suite, de 

 dix à quinze eoutles de laudanum. 



Aussitôt la diarrhée arrêtée, diminuer progres- 

 sivement le médicament jusqu'à suppression 

 complète. 



•2'^ Les instruments pour la traite artificielle 



des vaches ne [sont encore fabriqués qu'eu 

 Ecosse, en Angleterre et en Amérique. Xous ne 

 connaissons pas de maison française s'occupant 

 de ces appareils. — (G. M.) 



— N" 9CN2 iSi/rie). — Vous voulez établir une 

 conduite d'eau potable pour alimenter une 

 colonie de 30 maisons possédant en m,oyenne 

 par famille b âmes et 10 tètes de gros bétail; 

 l'ean serait prise à un puits placé à flanc de 

 coteau, puis la conduite, établie en siphon, 

 descendrait de 63™. 57 dans le fond d'une vallée, 

 remonterait de 39'". 70 sur le sommet d'une col- 

 line où serait installé un réservoir creusé dans 

 le sol, d'où partirait la canalisation alimentant 

 lo colonie située sur l'autre versant; la diffé- 

 rence de niveau, entre le puits et le réservoir, 

 e.it de 23™. 87; enlln la longueur totale de la 

 canalisation, du puits au réservoir, est d'environ 

 2. 600 mètres. — Le puits débite 500 litres d'eau 



569 



par heure à l'étiage, à la fin de l'été, et 

 10,000 litres au printemps, ce qui correspond à 

 près de 3 litres d'eau par seconde. — Les cal- 

 culs, trop longs pour être reportés ici, montrent 

 qu'il faut un tuyau de 8 centimètres de dia- 

 mètre (pour débiter 3 litres par seconde, un 

 tuyau de 7 centimètres df diamètre et de 

 2,600 mètres de long e.xige une charge de 35"M0 

 alors qu'on n'a que 23™. 87; le tuyau de S centi- 

 mètres de diamètre et de 2,600 mètres de long, 

 pour débiter 3 litres par seconde, exige une 

 charge de 17™. 68, laissant disponible à l'extré- 

 mité aval de la conduite une charge de 6™. 19 

 bien plus que suffisante pour assurer le débit 

 des 3 litres par seconde). 



La prise d'eau se fera, si possible, à 0™.;;0 au- 

 dessus du fond du puits et sera entourée d'une 

 crépine en cuivre ou en fonte ; un robinet ou 

 une vanne sera disposé à la prise d'eau et en 

 arrière placez un petit robinet ou un bouchon à 

 vis permettant la rentrée de l'air lorsqu'on voudra 

 vider la canalisation; dans ce but, au point le 

 plus bas de la conduite, disposez un récipient 

 pouvant recevoir les boues et pourvu d'un robinet, 

 ou d'une vanne de vidange, ou d'une simple 

 bride pleine maintenue par des boulons; ce réci- 

 pient pourra être logé dans un regard en maçon- 

 nerie, mais il faudra en assurer l'évacuation de 

 l'eau lors de la vidange de la conduite. — Dans 

 les pays où les gelées sont à craindre, on enterre 

 les canalisations à 0™. 00 ou 0™. 70 de profondeur; 

 ailleurs il est bon de disposer les conduites au 

 moins à 0™.40 de profondeur afin de les sous- 

 traire aux chocs ou à la malveillance et aux 

 brusques variations de température. — "Vous 

 pouvez employer des tuyaux eu fonte ou en tôle 

 d'acier. — (M. R.) 



LA SEMAINE MÉTÉOKOLOGIUUE 



Du 19 au 25 avril 1908 [OBSERVATOIRE DE MONTSOU/iJS) 



