LA STATION DE FORCE ET L'USINE DE SAAUEIM 



3SI 



LA STATION DE FORi'E ET L'I SINE DE SAAIIEIM 



13 août, Saaheim. — La première parlie 

 des grands travaux de caplalion et d'aniéna- 

 t;-ement de la Maana que j'ai décrite i Journal 

 d'agriciiliufc pratique, n" du 2o avril), abou- 

 tit à Vemork (Rjukan I), où se construit la 

 Station de force qui 'enverra,) par câble, à 

 l'usine de Saaheim l'énergie de 117,000 H P. 



L'eau, au sortir des turbines de Rjukan I 

 (voir lig. 78, n" du 2 avril i90iS), traversera 

 un tunnel de 4 kilomètres et demi de long, 

 de coupe transversale du même genre que 

 celle du premier tunnel et, h sa sortie, elle 

 sera recueillie dans un bassin de répartition 

 destiné à l'alimentation de la Station de force 

 Rjukan II, construile dans la plaine de 

 Saaheim à 240 mètres environ en contrebas 

 du bassin de répartition. 



L'escarpement de la montagne ne permet 

 pas d'installer ce bassin à ciel ouvert ; il doit 

 être creusé entièrement dans le flanc de la 

 paroi ; ainsi établi, il sera protégé à la fois 

 contre les chutes fréquentes de pierres se 

 détachant du sommet et contre l'abaissement 

 de la température extérieure. 



Ce bassin, que je décrirai très sommai- 

 rement, est creusé à la mine comme un 

 tunnel de huit à dix mètres de largeur et ra- 

 milié en deux branches reliées entre elles par 

 un tunnel d'accouplement. Ce bassin consti- 

 tuera un véritable chef-d'œuvre. Sa superficie 

 totale sera de mille mètres carrés; de cha- 

 cune des deux chambres qui le composent part 

 un tunnel de transport de l'eau aboutissant 

 au dehors. 



Dans le fond du bassin on percera un 

 tunnel de vidange permettant le départ de 

 l'eau: ce tunnel, long de 400 mètres, se dirige 

 vers le bas du liane de la montagne formant 

 une chute puissante, jusqu'à la plaine de Saa- 

 heim d'où l'eau se déversera dans la Maana. 

 C'est aussi par ce tunnel que, à laide d'une 

 ouverture spéciale, passera l'eau qui pour- 

 rait déborder, si les conduits des turbines 

 venaient à, se boucher. Au total, quatre con- 

 duits d'alimentation des turbines partiront 

 en .deux ramifications des chambres du 

 bassin. 



Les deux prises de conduits aboutissent 

 dans leurs puits situés dans le bas, en avant 

 de la partie escarpée de la montagne. De ces 

 puits, l'eau se dirigera vers l'usine dans des 

 canaux creusés à l'air libre, mais protégés 

 par une couverture contre la chute des pierres 

 et les éboulements. 



Dans le haut du bassin, près des conduites 



de prises deau, sont installées des vannes, 

 permettant de fermer directement les con- 

 duits depuis la station de force, de mettre 

 leurs chambres de prise d'eau à sec, enlin 

 de vérifier l'état des bassins. 



Deux galeries sont construites dans le 

 bassin de répartition : on les utilisera pen- 

 dant les travaux de creusement; ces galeries 

 sont à ciel ouvert pour que l'air y puisse péné- 

 trer lilirement. 



Dans les puits des conduits, on a bâti des 

 escaliers dont on se servira pour aller ins- 

 pecter ces conduits. Du sommet de l'un 

 de ces escaliers, part un escalier tournant 

 se dirigeant vers la galerie supérieure, à tra- 

 vers de laquelle on peut pénétrer dans le 

 bassin de répartition, en franchissant une 

 passerelle pour y procéder au nettoiemenl 

 des panneaux. 



Non loin de la Station de force, les con- 

 duits se ramifient, communiquant chacun 

 séparément avec la turbine qu'ils doivent 

 alimenter. Ces turbines sont au nombre de 8. 



La Station de force, comme je l'ai dit plus 

 haut, est située dans le vallon de Saaheim 

 (Rjukan 11 sur la carte), a "240 mètres en c(in- 

 trebas du bassin de répartition. 



La Station aura une longueur intérieure de 

 onze mètres et une largeur de dix-huit mètres. 

 L'infra structure est en béton ; la construction 

 qu elle supporte sera en briques. 



De chaque turbine, part un canal qui dé- 

 verse dans la Maana l'eau sortant des tur- 

 bines. 



Les turbines, qui sont des roues Pelton, font 

 250 tours à la minute, sont solidement accou- 

 plées aux dynamos développant chacune 

 13,000 H P pour les besoins de la fabrique ; a 

 celte production d'énergie, s'ajoutera celle 

 qu'exigent les magnéto-turbines, soit 1,100 

 HP. L'usine de Saaheim disposera ainsi d'un 

 total de 104,000 HP, force qui s'ajoutera aux 

 11(1.000 IIP de la Station de Vemork (Rju- 

 kan II. 



On voit qu'au total, les usines d'acide ni- 

 trique et de nitrate de Saaheim disposeront 

 d'une force totale de 214,0t)0 H P. Le courant 

 électrique de Saaheim est du même genre 

 que celui de Vemork, triphasé à 10,000 volts 

 de tension. 



L'usine d'acide nitrique est construite à 

 proximité de la Station de forcp, 



Ces gigantesques travaux, dont ce qui pré- 

 cède peut donner une idée, ont été com- 

 mencés dans l'été de 1906, par le percement 



