AI'I'AUEIL A ACÉTYLÈNE .. AGOSTnN 



621 



loyer les velours, des cordes pour attacher les 

 éléphants. En Australie, on en fabrique du pa- 

 pier. On peut mêler ces fibres avec du crin de 

 cheval pour rembourer les fauteuils; mais on a 

 l'habilude de les plonger, avant, daus un bain 

 d'huile de lin pour les rendre plus souples; ceci 

 a pour effet de les noircir aussi, et elles devien- 

 nent alors presque noires. On en fait des balais 



longs et doux, qui font un très bon usage et riva- 

 lisent avec succès avec le^ balais de crins d'un 

 prix beaucoup plus élevé. Sous cette forme, 

 l'usage de ces fibres tend à se répandre, surtout 

 en Europe; aux Etats-L'nis, elles servent plutôt à 

 fabriquer les brosses des brasseurs. 



B.^RON Henrv d'A.nghald. 



APPAREIL A ACÉTYLÈNE (( AGOSTON )) 



Aciuellement, tous les appareils à acétylène 

 connus produisent le gaz, soit par la chute 

 du carbure dans l'eau, soit par la chute de 

 l'eau sur le carliure. 



L'appareil « Agoston » inventé par M. J. J. 

 Van VoUenhoven, 

 de Birmandreis 

 (Algérie), diffère 

 totalement des 

 systèmes actuels, 

 en ce que l'eau ar- 

 rive progressive 

 elascendantedans 

 le bassin conte- 

 nant le carbure, 

 ne mouillantqu'u- 

 ne quantité de 

 carbure très limi- 

 tée. 



L'alimentation 

 d'eau se fait au- 

 tomatiquement 

 par un ingénieux 

 dispositif placé 

 sur le gazomètre 



Appareil à acétylène 



(fig. J2I). 



Quand il y a prise de gaz, la cloche (^; du 

 gazomètre baisse et le secteur (5), reposant 

 sur les galets (4] fixé sur la cloche, ouvre le 



robinet distributeur (1^2) : L'eau suit la con- 

 duite d'amenée (^4), s'écoule par le bec (18) 

 et vient humecter par dessous le carbure 

 contenu dans les cases placées dans le 

 bassin intérieur (16) du gazogène. 



Ces cases, au 

 nombre de huit 

 pour l'appareil à 

 charge de 10 ki- 

 logf. de caibure, 

 le seul pratique, 

 sont établies de 

 façon à ce qu"ii 

 n'y ait jamais 

 qu'une case hu- 

 mectée à la fois. 

 Dès que la pro- 

 duction de gaz a 

 lieu, la cloche (2) 

 du ga/jimètre re- 

 monte, et le sec- 

 teur lo) ferme le 

 robinet {1"2) pour 

 l'ouvrir de nou- 

 veau à la prochai- 

 ne demande de 

 gaz. Les cases sont construites pour permettre 

 l'utilisation de toutes les qualités de carbure 

 vendues par le commerce, depuis le tout-ve- 



Agoston )'. (1) 



(1) Légende 



Bassin du gazomètre. 



Cloche du gazomètre. 



Galets de la cloche <lii gazomètre. 



Galet comman-iant lo secteur. 



Secteur. 



Rolïinet devacualion d'air de la cloche du gazomètre. 



Barre reliant les deux pieds prolongi^'s du gazomètre. 



Pieds prolongiis du gazomètre. 



Supports du réservoir à eau. 



Ri'-servoir à eau. 



Robinet d'arrêt du rt-servoir à eau. 



Robinet de distribution automatique de l'eau. 



Caoutchouc pour assembler le gazogène au gazouièlri 



Épurateur de con.iensation. 



Bassin extérieur du gazogène. 



Bassin intérieur du gazogène. 



Cloche du gazogène. 



Bec ^iu tuyau de la prise d'eau. 



Tuyau d'évacuation de gaz du gazogène. 



Galets de la cloche du gazogène. 



Tube en cristal de surproduction. 



de la figure 121. 



Barre reliant les deux montants du gazogène. 



Pied prolongé du gazogene. 



Tuyau d'amenée de l'eau. 



Robinet d'évacuation datr de la cloche du gazogène. 



Robinet d'amenée de gaz dans l'épurateur de condensa- 

 tion. 



Robinet de l'épurateur de condensation. 

 'Robinet d'amenée de gaz dans le gazomètre. 



Épurateur de nettoyage de gaz. 



Robinet conduisant le gaz, par l'éi'uraleur n" 29, à la 

 canalisation. 



Poignée pour soulever la cloche du gazogène. 



Robinet de vidange du bassin intérieur du gazogène. 



Entonnoir du tuyau d'amenée d'eau. 



Robinet de vidange du gazomètre. 



Robiu't de vidange de l'eau entre les deux bassms du 

 gazogène. 



Bouchon de prise d'air du réservoir à eau. 



Tuyau d'amenée de gaz dans le gazomètre. 

 . Tuyau d'évacuation de gaz du gazomètre. 



