DONNÉES GÉNÉRALES SLR LES POMPES A PISTON 



festent jamais avec régularité tous les dix ans. 

 Il convient de placer la pompe P au-dessus 

 du niveau x\ atin qu'on puisse en tous temps 

 procéder à sa visite et aux réparations, et 

 mettre l'ouverture c du tuyau d'aspiration 

 au-dessous du niveau c d'étiage, afin qu'on 

 puisse toujours pomper pendant les basses 

 eaux, qui correspondent le plus souvent avec 

 la période où les besoins d'eau se font le plus 

 sentir. 



Ce qui précède ne peut pas s'appliquer 

 lorsque la difi'érence de niveau de x à c' 

 dépasse 7 à 8 mètres; dans ce cas, il faut 

 consentir à laisser la pompe se noyer pen- 

 dant les crues, à moins qu'on ait intérêt à la 

 loger dans une chambre, une bâche, ou un 

 caisson étanche A (llg. 81), dont le bord su- 

 périeur n soit au-dessus du niveau -v' ; la 

 bâche est supportée par une charpente ou 



Fig. 81. — Montages do l'aspiration d'une pompe 



une maçonnerie wi, indiquée en pointillé; le 

 tuyau d'aspiration a' traverse seul ce caisson, 

 assez grand pour qu'un homme puisse cir- 

 culer autour de la pompe P'. 



La chambre d'eau A, de la figure 81, peut 

 être construite sur la rive à la façon d'an 

 puits ou d'une cave, en maçonnerie étanche 

 ou en ciment armé ; près de la pompe P', le 

 tuyau d'aspiration a' est alors horizontal, 

 traverse la paroi de la chambre, à l'extérieur 

 de laquelle il est recourbé et terminé par une 

 portion verticale qui plonge dans le bief V. 



11 peut arriver que le niveau x (^fig. 81) 

 des basses eaux soit très rapproché du fond b 

 du cours d'eau, de sorte que le point c de 

 prise d'eau risque d'entraîner des matières 

 solides (vases, sables, graviers). Dans le cas 

 d'un puits, on peut approfondir la chambre 

 d'eau, mais avec beaucoup de circonspection, 

 après enquête sur la nature géologique de la 



couche du fond qui risque d'être mince; il y 

 a à craindre d'ouvrir à l'eau un chemin vers 

 à des couches absorbantes inférieures: si cela 

 arrivait, il faudrait refaire au puits un fond 

 imperméable en employant le procédé que 

 nous avons indiqué 'Uiilisntion d'un sondcujP 

 iibaiiiloniu', Jdurnal d'AfiriruHure praliqui', 

 n" 47 de 1907, page 6.59)'. 



Enliu, dans le fond d'un puits, on peut 

 placer un récipient étanche [d (fig. 81) dont 

 le bord supérieur est en dessous du niveau 

 d'étiage 0^; ce récipient rf, dans lequel plonge 

 le tuyau a" d'aspiration de la pompe P", peut 

 être en bois, eu fonte, en tôle ou en ciment 

 armé. 



Nous avons insisté sur la parle de cfinrge 

 des longues canalisations, qui se traduit par 

 un supplément d'énergie à fournir à la 

 pompe. Les pertes de charge, dont les chif- 

 fres sont donnés ilans les aides-mémoire, ne 

 sont applicables qu'au mouvement uniforme 

 de l'eau; dès que le déplacement est irrégu- 

 lier, comme l'aspiration et le refoulement 

 périodiques du piston d'une pompe, la perte 

 de charge devient énorme : il faut, ;'i chaque 

 instant, communiquer à toute la colonne d'eau 

 contenue dans le tuyau, une vitesse qui, de 

 zéro, s'accroit jusqu'à un certain maximum 

 pour diminuer ensuite jusqu'à zéro: ces va- 

 riations continuelles dans la vitesse de l'é- 

 coulement de l'eau font que l'onde de refou- 

 lement si^ transmet 1res difficilement dans 

 un tuyau de grande longueur; par suite de 

 l'inertie de la colonne d'eau, il se produit, 

 par instant, des augmentations énormes de 

 pression, des coups de bélier qui font travail- 

 ler le tuyau à l'extension souvent jusqu'à la 

 rupture; c'est, d'ailleurs, une loi générale en 

 Mécanique, que les forces ne se trans-metient 

 pas instatitanéiiienl : on ne peut pas faire dé- 

 marrer brusquement un moteur électrique 

 ou autre, on ne peut pas communiquer ins- 

 tantanément une grande vitesse à une ma- 

 chine quelconque, sinon la courroie tombe 

 et même se déchire avant de tomber. 



Quand nous avons à calculer la perle de 

 charge de la tuyauterie d'une pompe, nous 

 ne nous basons pas sur le débit moyen par 

 seconde fourni par la macliine, mais sur le 

 débit maximum qui est obtenu pendant une 

 période de la course. — Pour en donner une 

 idée, nous citerons l'exemple suivant : une 

 pompe à bras, à volant-manivelle, refoule 

 l'eau dans un tuyau de O^.Oo de diamètre et 

 de oU mètres de longueur, avec un débit 

 moyen de 1 lit. 080 par seconde, correspondant 



