GmHUESPONDANCK 



6u:i 



C'est que celte culture n'a sd rdisoii d'être, 

 ne peut être écoiioinùiue, que si l'on fait au 

 sol les avances nécessaires pour assurer une 

 belle récolte : labour profond, fumure abon- 

 dante, emploi des engrais, binage et sarclage 

 des champs ensemencés en betteraves pendant 

 le cours de la végétation. Dans ces conditions 

 les terres, après betteraves, sont admirablement 

 préparées pour porter des céréales, du blé 

 notamment. 11 faut aussi remarquer que, dans 

 la culture de la betterave à sucre riche, les ma- 

 tières azotées et minérales se concentrent hur- 

 tout dans les feuilles ; dès lors, si on laisse les 

 feuilles sur les champs jiour les enfouir, si on 

 les fait consommer par le bétail et si on reporte 

 le fumier sur les terres à betteraves, les terres 

 linalement s'ap|iauvrissent très peu, au contraire 

 même elles s'enrichissent du fait des engrais 

 mis pour la récolte de la betterave. — (H. 11.' 



— M" G678 {Gers). — Vous avez un bélier 

 hydraulique installé il y a douze ans; il est 

 alimenté par une source qui débite 8 litres par 

 minute avec une chute de 7". 83; l'eau est élevée 

 à 'Si mètres de hauteur et on obtenait de 1 litre 

 à 1 lit. 4/4 par minute. 



Le tuyau de batterie, en fer. a 0™.02;) de dia- 

 mètre et le tuyau de refoulement, également en 

 fei ,. u 0"".015 lie diamètre. 



l/i composition de l'eau de la source (par 

 litre) est la suivante : 



.\cide carbonii|ue libre 0s002.j0 



Carbonate de chaux 0. IGilli;'. 



Sels de chaux, autres (jub le corhouate . . . . U. 07410 



Sels divers (magnésie, etr ().Ot:i:;û 



Total 0- 



liegré hydrolia.élriqui-' 2i" 



Les bonnes eaux potables marquent de 7 à 

 20 et même 2.S degrés hydrotimi'triques (pour 

 l'alimentation de Paris, on a : 2U degrés pour 

 les eaux de la Vanne, 24 degrés pour la Ethuis, 

 28 degrés pour la source d'Arcueil, etc.); elles 

 ne doivent pas contenir de sulfates, mais dès 

 qu'il y a plus de 255 centigrammes de sels de 

 chaux par litre, l'eau incruste rapidement les 

 conduites en fer ou en fonte ; or, l'eau de votre 

 source contient un peu plus de 24 centigrammes 

 de sels de chau.K par litre et cela explique ce que 

 vous dites dans votre lettre : 



Le bélier hydraulique a très bien fonctionné 

 pendant plusieurs années, puis son débit a dimi- 

 nué peu ti peu; vous avez constaté dans le tuvau 

 de refoulement une accumulation de rouille tel- 

 lement épaisse que la conduite était pour ainsi 

 dire obstruée et que les parois étaient amincies, 

 et même perforées par l'oxydation, très proba- 

 blement extérieure. — Nul doute qu'il en est de 

 même du tuyau de batterie. 



En mettant d'autres tuyaux en fer, il en sera 

 malheureusemeut toujours de même au bout 

 d'un certain temps; cela est dû à la composition 

 chimique de l'eau, que vous ne pouvez pas mo- 

 difier. 



Le tuyau de batleiie doit être en fer ou en 

 acier à cause des chocs qu'il reçoit; vous pou- 

 vez porter son diamètre à :!0 millimètres, car il se 

 tapissei-a d'une couche de calcaire (Voyej l'arti- 

 cle : Installation des hcliei.s liydrnuliques, dans le 

 Journal d'Agriculture pratique, n'' i'i. du 22 octo- 

 bre 1908, page 530.) 



Le tuyau de refoulement peut n'avoir que 

 O^.Olîi de diamètre sur une très petite longueur 

 (0".80 par exemple) afin de se raccorder à la 

 bride du bélier, puis vous pouvez le prolonuer 

 par un tuyau d'aussi gros diamètre que vous 

 voudrez et employer des tuyaux en fonte. Vous 

 avez intérêt à adopter un gros tuyau de refoule- 

 ment pour augmenter le rendement du bélier 

 hydraulique. 



La résistance du plomb étant dix fois plus 

 petite que celle de la fonte, on serait tenté de 

 donner, aux tuyaux en plomb, dix fois plus 

 d'iqjaisseur qu'à ceux de même diamètre en fonte 

 soumis aux mêmes charges; avec les procédés 

 actuels de fabrication, fournissant des tuyaux 

 très homogènes, on donne à peu près la même 

 épaisseur aux tuyaux de plomb qu'aux tuyau\ 

 de fonle installés dans les mêmes conditions. 



Les sels calcaires contenus dans l'eau ta- 

 pissent rapidement l'intérieur d'un tuyau de 

 plomb; puis, la couche n'augmente plus d'épais- 

 seur tout en protégeant le métal; on l'a constaté 

 sur d'anciennes conduites en plomb, à Paris, 

 ayant deux cents ans de siTvice. — 11 n'y a que 

 l'eau distillée, contenant de l'aii en dissolution, 

 qui attaque le plomb. 



D'après ce qui précède, vous pciuvez employer 

 des tuyaux de plomb pour la conduite de refou- 

 lement; d'ailleurs, vous dites bien que les tuyaux 

 de plomb qui constituent la canalisation inté- 

 rieure de la maison alimentée par le béliei 

 hydraulique sont, après douze ans, intacts Commt 

 au premier jour. 



Les 31 premiers mètres de la conduite allant 

 du réservoir au tuyau de batterie, qui ont 0'".40 

 de diamètre, peuvent être en plomb épais. Nous 

 ne pouvons pas vous conseiller le plomb pour 

 les 14 mètres du tuyau de batterie de 0"i.23 de 

 diamètre, même en le noyant dans un massif en 

 béton de ciment; il n'y aurait pas adhérence; 

 puis, comme le tuyau de batterie vibre à chaque 

 coup de bélier, ces vibrations incessantes auront 

 pour effet, au bout d'un temps très court, de 

 désagréger et de mettre en poudre, sur une cer- 

 taine épaisseur, la maçonnerie, qui ne servira 

 alors à rien. 



Cependant vous pourriez essayer, pour les 

 14 mètres de tuyau de batterie, d'employer un 

 tuyau de plomb très épais fretté extérieurement 

 par du fer feuillard enroulé en hélice fortement 

 serrée, bien que nous craignions que, sous l'action 

 répétée des chocs, il se produise des sortes d'on- 

 dulations à l'intérieur' du tuyau de plomb, les- 

 quelles auront pour effet d'augmenter la résis- 

 tance à l'écoulement de l'eau en diminuant le 

 rendement du bélier hydraulique. 



Un tuvau en fer ou en acier, garni intérieure- 



