DANS LES CONDUITES DE VAPEUR. 



421 



l'oscillation qui en résultera amènera l'ouverture du tiroir E. L'eau s'é- 

 coulera, et il est facile de concevoir que l'ouverture du tiroir se ré- 

 glera d'elle-même proportionnellement à la quantité d'eau à purger. 



Le fonctionnement du purgeur est absolument indépendant de la 

 pression de la vapeur qui n'agit sur le tiroir que dans des limites très- 

 restreintes, et n'occasionne pas des irrégularités de fonctionnement. En 

 effet, l'effort tendant à ouvrir le tiroir est relativement très-considé- 

 rable en raison du bras de levier sur lequel agit le centre de gravité du 

 flotteur ; même avec un appareil très-petit, cet effort atteint facile- 

 ment plusieurs kilogrammes. Par exemple, si l'on emploie un cylindre 

 en pierre équilibré par un cylindre en plomb, les densités respectives 

 de ces deux corps étant 2.50 eti 1.35, leurs volumes seront en pro- 



Fig. 58. — Coupe verticale du purgeur automatique d'eau condensée. 



portion inverse des densités, c'est-à-dire que si la pierre a 2 litres, le 

 cylindre en plomb ne devra avoir environ que 45 centilitres. Au mo- 

 ment de l'immersion dans l'eau condensée le cylindre en pierre pèsera, 

 en réalité, 5 kilog. moins 2 kilog. d'eau déplacée, soit 3 kilog.; tandis 

 que le cylindre en plomb pèsera 5 kilog., moins O^.AôO d'eau déplacée 

 soit 4''. 550. La différence entre les deux poids sera donc, dans ce cas, 

 de 4^.550 grammes, poids qui doit être multiplié par 5 et porté à 

 7^.750 grammes en raison du levier à l'extrémité duquel il agit sur le 

 tiroir. Or, ce tiroir a seulement pour surface l'orifice du tube qu'il est 

 destiné à obturer, c'est-à-dire 3 ou 4 centimètres carrés pour un appa- 

 reil débitant 200 litres à l'heure. On peut donc conclure que la pression 

 de la vapeur n'agit sur ce tiroir que dans des limites assez faibles pour 



