574 RAPPORT 



Cbauré comme Rapporteur, la Commission a commencé ses 

 expériences. 



L'appareil, qui était établi en plein air, est composé d'une 

 chaudière verticale à foyer intérieur avec grilles inclinées en 

 forme de V, d'un réservoir à combustible placé au-dessus de la 

 grille du fond, que Ton remplit de coke ou de gailletles de 

 houille non collante, « ce qui permet, d'après le constructeur, 

 d'assurer une combustion à feu clair flambant, qui sp continue 

 régulièrement jusqu'à épuisement du combustible non emmaga- 

 siné. » 



Cette chaudière est en tôle rivée, de 40 millimètres d'épais- 

 seur pour les parties exposées à l'action directe du feu et de 

 8 millimètres pour la calande ; elle a pour surface de chaufTe 

 directe fournie par : 



1" Le foyer et le carneau dans lequel se dégagent les gaz de 

 la combustion et une partie du réservoir 6", 42 



2" 27tubesFieldde l'",'20 de long sur 54 millimètres 

 de diamètre intérieur 5", 50 



3" Surface indirecte fournie par la calande 6'", 40 



Soit 18'",32 



Cette chaudière, contenant 360 litres d'eau, était éloignée du 

 réservoir de 12"", 40 et reliée au départ par trois rangs de tuyaux 

 en fonte de 0'",08 de diamètre, soit SS^jGO.et au retour par deux 

 rangs, soit 29-", 40, au total 68'", cubant 340 litres 



Le réservoir découvert, en tôle, rectangulaire 

 à coins arrondis, mesurait intérieurement 2"", 05 

 sur l'",48 et était rempli à environ 2 mètres de 

 hauteur : soit 6,060 



Chaudière 360 



Total 6,760 litres 



Le feu fut allumé à deux heures et, à l'aide de différents ins- 

 truments de précision obligeamment mis à la disposition de la 

 Commission par son Président, M. Eon, nous avons pu cons- 

 tater les résultats suivants: 



