SUR LES EXPERIENCES DE CUALFFAGE. 



373 



Ces principes posés, pour faciliter l'intelligence et l'applica- 

 tion de la méthode que je préconise, j'entre dans les détails 

 d'une expérience. 



Je suppose : 1° que la quantité d'eau traitée soit de 4,000 litres ; 

 2° que les surfaces de déperJition fournies par le réservoir, les 

 tuyaux, égalent 30 mètres carrés; 3° que l'examen du réservoir 

 après l'opération terminée, ait révélé une vaporisation de 

 50 kilogrammes d'eau; 4° enfin, que l'on ait constaté, au furet 

 à mesure de l'expérience, les variations de températures relatées 

 dans le tableau suivant. 



TEMPÉK VTLUK8 



£ CHAUDIÈRE 



19° 



60° 



S6° 

 100° 



19» 



EAU 

 RÉSERVOIR 



•?o° 



?4° 



4S° 



36,5 

 63.25 



SI, 25 



1S° 



■13,23 



61,5 



71,7 



EXCEDENT 



43.25 + 18 



61.5 + 43.25 



71,7 4- 61,5 



CALORIES PERnUES 



par 



refroidissemeiU 



= 10 X 1" X -^O = 3.000 

 = 35,6 X 10 X 30 = 10.686 

 = 52,4X 10X30 =15.711 

 = 66.6X 10 X 30 = 6.660 



3 



3.6057 



30 indique en mètres carrés les surfaces de refroidissement; 

 10 est le coefficient de déperdition admis par certains auteurs 

 qui ont traité la question des chauffages, 



La dernière observation n'ayant duré que 20 minutes, un 

 tiers d'heure, je ne retiens que le tiers du produit trouvé. 



Le feu ayant été mis bas à cinq heures vingt minutes, le com- 

 bustible non brûlé retiré de la grille ayant été pesé, comme il 

 l'avait été au début de l'opération, on a reconnu que 5 kilo- 

 grammes de bois pour allumer et 80 kilogrammes de houille 

 avaient été brûlés. 



