Notizen. 409 



bare Wärme der Rauchgase, unverbrannte Bestandtheile der- 

 selben u. s. w. Bei richtiger Beobachtung muss das Gesammt- 

 resultat stets dasselbe bleiben, wie sehr auch der Nutzeffekt 

 im Dampfkessel durch Aenderungen der Versuchsbedingungen 

 hin und her schwanken möge. Nicht allein gewinnt man aus- 

 schliesslich auf diesem Wege absolute, vergleichbare Resultate 

 für die Totalheizkraft der verschiedenen Brennmaterialien, 

 sondern man ist auch im Stande, durch absichtliche Aenderung 

 der Umstände des Versuches, namentlich der Schichthöhe auf 

 dem Roste, der Art des Rostes selbst und vor Allem der Luft- 

 zufuhr, diejenigen Bedingungen mit aller Schärfe zu ermitteln, 

 welche für die Verbrennung jedes bestimmten Brennmateriales 

 den grösstmöglichen Nutzeffekt liefern. — Der Vortragende 

 erläuterte die Münchener Anlage an der Hand einer grossen 

 schematischen Wandtafel, mit Vorlegung der Detail-Zeich- 

 nungen. Der Nutzeffekt wird bestimmt durch die vollständige 

 Condensation des erzeugten Dampfes und calorim^trische 

 Messung der dadurch an ein grosses Wasser quantum über- 

 tragenen Wärme. Bei diesem, von Prof Linde angegebenen 

 Systeme wird der durch mechanisches üeberreissen flüssigen 

 Wassers entstehende Fehler vollkommen eliminirt. Der Strahl- 

 ungs- und Leitungsverlust wird gemessen durch die Tempe- 

 raturerhöhung einer den ganzen Heizungsapparat umkreisen- 

 den Wassermenge. Die Bestimmung der mit den Rauchgasen 

 fortgehenden Wärme erfolgt auf doppeltem Wege. Erstens 

 ebenfalls nach Linde, dadurch, dass die Kesselanlage in zwei 

 Theile getheilt ist, deren jeder mit einem besondern Calori- 

 meter zur Ermittelung der darin an das Wasser abgegebenen 

 Wärmemenge versehen ist. Ein Pyrometer gibt die Tempe- 

 ratur des Feuergases vor Eintritt in den zweiten Kessel, ein 

 Thermometer die Temperatur beim Verlassen desselben an. 

 Hieraus, zusammengehalten mit der in diesem zweiten Kessel 

 zurückgehaltenen Wärme, kann man berechnen, wie viel 

 Wärme die Rauchgase noch bei Abkühlung auf die Tempe- 

 ratur der Umgebung abgeben könnten. Die zweite Methode 

 erreicht dasselbe Resultat durch chemische Analyse eines klei- 

 nen, continuirlich abgesaugten Theiles der Rauchgase. Sobald 

 man weiss, wie viel Kohlenstoff dieselben enthalten, kann man 



