306 Weber, Die Leistungen der electrischen Arbeits- 



(1er Gauss'schen Methode bestimmt. Es fand sich H^^ 

 = 0.2132 {c.g. s.). 



Nach der Ausführung der Kriegstetten-Solothurner 

 Messungen wurde am 16. October während derselben Vor- 

 mittagsstunden diese Messung wiederholt. Sie ergab das 

 Resultat H,, = 0.2128. 



Die für den 5. und 6., sowie für den 14. und 15. Oc- 

 tober angegebenen Ablenkungen legen also dar, dass 

 keiner der beiden Magnete während der Messungen in 

 Kriegstetten und Solothurn eine merkliche Aenderung 

 seines Momentes erlitten hatte. 



Hiermit ist das Wesentliche des Verfahrens darge- 

 legt, welches zur Bestimmung der Stromstärken benützt 

 wurde. Dasselbe genügt natürlich den strengeren An- 

 sprüchen der modernen Präcisionsmessungen des Labora- 

 toriums nicht völlig; indess dürfte wohl zugestanden 

 werden, dass das Verfahren eine nicht unerhebliche Ge- 

 nauigkeit liefert bei geringem Aufwand von Zeit und 

 Beobachtungsapparaten. Es ist kaum nöthig hervorzu- 

 heben, dass alle Vorschriften, welche eingehalten werden 

 müssen, um mit Hülfe der Spiegeltangentenboussolen der 

 oben angedeuteten Form exacte Werthe der zu messenden 

 Stromstärke zu gewinnen, bei der Ausführung der ]\Ies- 

 sungen zur Anwendung kamen. In den unten folgenden 

 Protocollen der Beobachtungen ist darüber nichts Ein- 

 zelnes berichtet; nur die nicht unbeträchtliche Correction, 

 welche wegen der ablenkenden Wirkung der Zuleitung 

 zur Boussole anzubringen war, ist dort speciell angeführt. 



Ganz besondere Sorgfalt wurde darauf verwandt, zu- 

 verlässige Angaben über die Grösse der zu messenden 

 Potentialdifferenzen zu erhalten. Die ungewöhnliche Höhe 

 derselben erforderte, dass alle Theile der hierzu ange- 



