310 Weber, Die Leistungen der electrischen Arbeits- 



standsiiiessungen wurden alle die Bedingungen strenge 

 eingehalten, welche zur Erfüllung kommen müssen, wenn 

 fehlerfreie Werthe erhalten werden sollen : Eliminirung 

 der unbekannten Widerstände in den Klemmen der Mess- 

 drähte, kurze Schliessungsdauer des Stromes, Einfügen 

 des Galvanometers in die Brücke nach erfolgtem Schluss 

 des Hauptstromes, Messung des ersten Ausschlages u. s. w. 

 Der Widerstand der Leitung wurde meist doppelt ge- 

 messen: zuerst in Solothurn, sodann in Kriegstetten. 



Die früher in Oerlikon benutzte Messmethode zur 

 Ermittelung der mechanischen Arbeiten A^ und A.y konnte 

 in den neuen Messungen nicht zur x\nwendung kommen, 

 so wünschenswerth es auch gewesen wäre, diese Methode 

 noch einmal durchzuführen, um sie noch einmal auf ihre 

 Leistungsfähigkeit genauer zu untersuchen und um alle 

 jene kleinen Correctionen genau zu ermitteln, deren Be- 

 stimmung die Methode fordert, falls sie völlig exacte Re- 

 sultate geben soll. Diese Methode verlangt, dass die für 

 gewöhnlich feststehenden Maschinentheile (die Electro- 

 magnete) um Schneiden drehbar aufgehängt werden. Die 

 Anwendung dieser Methode hätte also eine Abänderung 

 der Aufstellung der im Betriebe befindlichen Maschinen 

 gefordert, was eine doppelte längere Einstellung des Be- 

 triebes zur Folge gehabt hätte. Diese zweimalige Be- 

 triebsstörung konnte aber der Besitzer der Anlage be- 

 greiflicher Weise nicht wohl eintreten lassen. Es war 

 demnach eine andere dynamometrische Methode zu wählen. 

 Nach dem ursprünglichen Plane der Messungscommission 

 sollte diese Methode in der Anwendung jenes neuen Dy- 

 namometers bestehen, welches Herr Amsler im Jahre 1883 

 in Modellform auf der schweizerischen Landesausstellung 

 zur öffentlichen Kenntniss gebracht hatte. Herr Amsler 



