314 Weber, Die Leistungen der electrisclien Arbeits- 



zur erfolgreichen Ausführung der Messungen nöthig waren. 

 Es galt zunächst zwei electrische Observatorien einzu- 

 richten , welche den Ansprüchen der zur Verwendung 

 kommenden Spiegelgalvanometer bezüglich der Grösse des 

 nöthigen Beobachtungsraumes, der Festigkeit der Boden- 

 fläche, der Beleuchtung und der magnetischen Ruhe der 

 Umgebung so gut als möglich genügten. In Kriegstetten 

 konnte ein grosses, leerstehendes Zimmer im Erdgeschoss 

 eines ca. 60 M. von der Primär-Station entfernten Ge- 

 bäudes gefunden werden, das den angedeuteten Ansprüchen 

 recht gut genügte. Strommesser und Voltmeter wurden 

 hier in einer gegenseitigen Entfernung von ca. 7 M. auf- 

 gestellt. Die Zuleitung zu beiden Instrumenten wurde 

 <lurch vier etwa 5 Mm. dicke Kupferdrähte hergestellt, 

 welche innerhalb der Gebäude mittelst Hartgummi, Pa- 

 raffinplatten und Paraffinröhren so gut als möglich isolirt 

 wurden und ausserhalb der Gebäude auf Isolatoren der 

 weiter unten beschriebenen Art ruhten. Die Zuleitung 

 zum Potentialgalvanometer diente nebenbei dazu, den 

 Widerstand der primären Maschine vom electrischen Be- 

 obachtungslocal aus zu messen; der Widerstand dieser 

 Zuleitung betrug 0.091 Ohm. Als Beobachter der elec- 

 trischen Messinstrumente fungirten in Kriegstetten Herr 

 Hagenbach und Herr Dr. Kopp, Assistent am eidgenöss. 

 physikalischen Laboratorium in Zürich. In Solothurn 

 musste ein zu ebener Erde liegender abschliessbarer Raum 

 mit festem Fussboden als electrisches Beobachtungslocal 

 gewählt werden, welcher nur circa 28 M. von den se- 

 cundären Dynamos entfernt lag, so dass hier die magne- 

 tische Wirkung der erregten Dynamos eben merklich war. 

 Dieser Beobachtungsraum bot eine kleinere Fläche dar 

 als das Observatorium in Kriegstetten, so dass hier Volt- 



