Uebertragung zwischen Kriegstetteu und Solothurn. 315 



iiieter und Stroiiniiesser etwas näher beisammen stunden 

 als in Kriegstetteu und im Voltmeter eine sehr kleine 

 AVirkung der Stromstärke der benachbarten Leitung zu 

 spüren war. Die Zuleitungen vom Maschinenhause her 

 wurden hier in der gleichen AVeise wohl isolirt aufgestellt 

 wie in Kriegstetteu. Der Widerstand der Leitungsdrähte 

 von den Klemmen der secundären Dynamo betrug 0.054 

 Ohm. Die Solothui'ner electrischen Messungen sollten 

 vom Berichterstatter und Herrn Dr. Stössel, Assi- 

 stent am eidgenössischen physikalischen Laboratorium in 

 Zürich, ausgeführt werden; da indess Herr Stössel noch 

 vor Beginn der detinitiven Messungen in amtlichen Ge- 

 schäften nach Zürich abreisen musste. überuahm der 

 Berichterstatter die Ausführung der sämmtlichen Solo- 

 thurner electrischen Messungen. Die weiter unten fol- 

 genden Ablesungen der Stromstärken und Potentialdiffe- 

 renzen in Solothurn sind desswegen streng genommen 

 keine genau gleichzeitigen ; sie wurden so erhalten, dass 

 der Beobachter die Stromstärke während der Zeiten 0" 

 bis 10", 20" bis 30" u. s. w. und die Potentialdift'erenz 

 während der Zeiten 10" bis 20", 30" bis 40" u. s. w. 

 ablas. 



Die Messungen der mechanischen Arbeit in Krieg- 

 stetteu übernahmen die Herren Keller und Veith; sie 

 wurden hierl)ei von Herrn Director Laug von Deren- 

 dingen freundlichst unterstützt. Die Solothurner Arbeits- 

 messungen wurden von Herrn Amsler ausgeführt, welchem 

 die Herren Ingenieur E. Bürgin von Basel und Director 

 Meyer von Schaff hausen thatkräftige Hülfe zukommen 

 Hessen. 



Die definitiven Messungen wurden am 11. und 12. Oc- 

 tober angestellt. An jedem dieser Tage wurde eine ziem- 



