Uebertragung zwischen Kriegstetten und Solothurn. 323 



II. Die Messungen der Potentialdifferenzen. 



Solothurn. 



Ausschlag des Voltmeters: 



4'' 14' . . . 332.5 Sk. 



325.3 



15' . . . 329.3 



330.1 



4' 16' . . . 328.3 



= 331.2 Mm. = 330.5 Mm. 



Distanz Scala- 



Spiegel =-- 1390 Mm -= 1400 Mm. 



Es war also tg i\ = 0.11745 und tgi^o = 0.11651. 



Diese Werthe, in Verbindung mit den oben genann- 

 ten, für diesen Tag gültigen Constanten der beiden Volt- 

 meter, ergeben 



^P, = 1186.8 Volt und z/P, = 1066.9 Volt. 



III. Messungen der Widerstände der Maschinen und der Leitung. 

 Nach der Ausführung der vorstehenden Messungen 

 wurde nur an der secundären Dynamo eine Widerstands- 

 messung vorgenommen; sie ergab iU2 = 3.770, also genau 

 denselben Werth, wie in der vorigen Messungsreihe. Es 

 wurden daher auch für u\ und W die Werthe der vorigen 

 Reihe: ic, = 3.797 und W= 9.228 als auch für diese 

 Reihe gültig angenommen. 



IV. Aus den vorstehenden Resultaten ergiebt sich : 



^Pi . ii = 15719 Volt-ampere 



= 21.38 PS 



El = ^P, + «1 . züi 



= 1237.1 Volt 



El . ii = 16385 Volt-ampere 



= 22.28 PS 



dP^ . ü — 14175 Volt-ampere 

 " = 19.28 PS 

 Ei = ^Pa — 1-2 . tCi 

 = 101(5.8 Volt 

 E2 . «2 = 13509 Volt-ampere 

 = 18.37 PS 



dPi — ^Pa = 119.9 Volt und TT.T = 122.4 Volt. 



