Uebertragung zwischen Kriegstetten und Solothiirn. 327 



Die Berechnung der Potentialclifterenzen hatte also 

 nach der Formel stattzutinden : 



^P = 19405 X tgv I Z/P = 18334 X tg v 



III. Ableitung der Arbeit Ai. 



Bei den Messungen dieses Tages betrugen die An- 

 zahlen der benutzten Oeffnungen im Leitrade der Turbine 

 26, 30 und 34. Zur Zeit als 26 Oeffnungen ver^vendet 

 wurden, unterblieb die Bremsung in Solothurn aus Mangel 

 an Verständigung zwischen den beiden Stationen. Die 

 Zahl von 30 Oeffnungen wurde nur vorübergehend zu 

 Anfang der Messungen während einer Zeit von 2 Minuten 

 gebraucht; nur die Zahl von 34 Oeffnungen wurde für 

 eine längere Zeit, die ca. 50 Minuten umfasste, benutzt. 

 In diese Zeit fallen die zwei in allen Stücken zeitlich 

 vollkommen zusammenfallenden Messungsreihen , deren 

 Protocoll in den nächsten Zeilen folgt. Für diese Anzahl 

 von Oeffnungen war am Abend vorher die von der Turbine 

 ausgegebene Arbeit nicht bestimmt worden. Streng ge- 

 nommen wäre also in einer neuen Versuchsreihe dieses 

 nachzuholen gewiesen. Zu diesem Zwecke hätte der In- 

 ductor der einen primären Maschine noch einmal de- 

 montirt und durch die Hülfswelle mit der Bremsscheibe 

 ersetzt werden müssen. Dafür fehlte aber die Zeit, da 

 drei Mitglieder der Messungscommissiou amtlicher Ge- 

 schäfte halber noch am Abend dieses Tages verreisen 

 mussten. Bei diesem Mangel an Zeit blieb nichts übrig, 

 als die der Anzahl von 34 Oeffnungen correspondirende 

 xVrbeit .4, aus den für 26 und 28 Oeffnungen abgeleiteten 

 Ergebnissen zu entnehmen. Diese zeigten, dass die ab- 

 gegebenen Arbeiten bei gleichem Gefälle fast genau pro- 

 portional den Oeffnungszahlen waren. Das gilt selbst- 



