Uebertragung zwischen Kriegstetten und tSolotliurn. 335 



einer gleichzeitigen Messung unterzogjBn worden sind, 

 lassen sich aus ihnen ziemlich zuverlässige Schlüsse auf 

 den Grad der Isolation der beschriebenen Leitung ziehen. 

 Zunächst lassen die oben angeführten Messungs- 

 resultate durchgehends deutlich erkennen, dass die Strom- 

 stärke an der primären und an der secundären Station 

 für dieselben Zeitmomente nahezu die gleichen Werthe hat : 



Ferner ist aus allen mitgetheilten Beobachtungsreihen 

 das Resultat herauszulesen, dass der Unterschied der 

 Potentialdifferenzen an den Klemmen der primären und 

 der secundären Maschine nur sehr wenig von dem Werthe 

 abweicht, welchen das für dieselbe Zeit gültige Product 

 aus der Stromstärke und dem zwischen den beiden Sta- 

 tionen liegenden Leitungswiderstande W besitzt : 



^Py Z/P2 ^Pi-^P^ i- W 

 11. Octbr. 3'>51'-55' . . 1178 . . 1042 . . 136 . . 131 \ Witterung sehr 



11. Octbr. 4H4'— 16' . . 1187 . . 1067 . . 120 . . 122 J regnerisch. 



12. Octbr. lM4'-46' . . 1753 . . 1656 . . 97 . . 104 \ .. . p 



12. Octbr. 2»» 7'— 9' . . 2058 . . 1965 . . 93 . . SS i " Regen. 



Diese Messungsresultate lassen in doppelter Weise 

 erkennen, dass die Isolation der Leitung zwischen pri- 

 märer und secundärer Station eine gute ist. 



Welcher Grad von Güte in Wahrheit der Isolation 

 zukommt, lässt sich aber aus den oben angeführten Mes- 

 sungsreihen nicht mit Sicherheit angeben. Die während 

 dieser Messungen stattfindenden Bremsungen der secun- 

 dären Dynamos konnten auch beim besten Gange nicht 

 eine oder zwei Minuten lang mit absolut constanter Arbeits- 



