342 Weber, Die Leistungen der electrisclien Arbeits- 



Maschinen lassen sich Dicht wohl anstellen, da fast 

 alle für andere Maschinen angegebenen Nutzeffecte 

 aus electrischen Messungen abgeleitet worden sind, 

 welche mit industriellen Messinstrumenten für Strom- 

 stärken und Potentialdifferenzen ausgeführt wurden, 

 letztere Instrumente aber, wie bereits oben angeführt 

 wurde, in fast allen Fällen Angaben liefern, die bis 

 auf mehrere Procente ungenau sind. 

 2. Die zwischen Kriegstetten und Solothurn errichtete 

 Leitung isolirt den electrischen Strom selbst bei 

 Potentialdifterenzen über 2000 Volt so gut wie voll- 

 kommen; denn selbst die genauesten Beobachtungs- 

 mittel für Stromstärken und Spannungen deuten nur 

 eine eben noch erkennbare Spur von Ableitung des 

 electrischen Stromes nach der Erde hin an. 



Hiermit ist nachgewiesen, dass eine mit Hülfe 

 von Johnson-Phillips'schen Flüssigkeitsisolatoren her- 

 gestellte Isolirung einer Leitung aus nacktem Kupfer- 

 draht als vollkommen isolirend betrachtet werden 

 darf. Unter Anwendung einer solchen Isolirung der 

 Leitung ist es also künftig nicht mehr nöthig, dass 

 eine Anlage zur electrischen Arbeitsübertragung an 

 Ort und Stelle und mitten im Betrieb untersucht 

 werde, um ein sicheres Urtheil über deren Leistungs- 

 fähigkeit abzuleiten. Dazu ist vollkommen aus- 

 reichend, die primäre und die secundäre Dynamo in 

 derselben Localität durch irgend eine gut isolirte 

 Leitung mit einem Widerstände gleich dem Wider- 

 stände der für die Uebertragung herzustellenden 

 Leitung zu verbinden und an dieser Zusammenstel- 

 luüg im Laboratorium der Maschinenfabrik die nöthigen 

 Messungen vorzunehmen. Diese Einheit des Ortes 



