- 90 ~ 



n la pressione in atmosfere effettive a cui le valvole devo- 

 no cominciare ad aprirsi. 



Poniamo S = 25 ed w = 5. La prenotata formula dù 

 allora (/=55, e quindi avremo : 



&;=:-7r(0,035)^=^ 0,00237 . 



Sotto il foco più vivo ogni metro quadrato di superfi- 

 cie riscaldata può produrre tutto al più ^00 eh. di vapore 

 air ora. La più grande quantità di vapore che le due val- 

 vole insieme possono essere chiamate a scaricare in un'ora, 

 sarà dunque di eh. 2500, e per ciascuna riterremo cosi : 



1 2500 



Il peso in eh. di un metro cuho di vapore alla pressio- 

 ne massima di 5 atm. eff., ù, a conti fatti : 



^ = 3,263 . 

 Avremo poi : 



p^^= 10330 (3+ I) = 61980 

 a= 10330 . 



Coi dati precedenti le (ri) e (6) danno: 



Q,= 422,4 

 Q= 123,2 . 



Da ciò apparisce, che mentre il carico Q^ capace di 

 equilibrare la valvola chiusa è di eh. 122,4, per equilibrar- 

 la aperta occorrerebbe un carico di eh. 123,2, ossia supe- 

 riore al precedente di soli 800 grammi. Questo eccesso di 

 800 gr. misura quello sforzo che teoricamente tenderebbe 

 ad aprire ancor più una delle valvole, mentre le due insie- 

 me già sfogano tutto il vapore che il foco più intenso ge- 

 nera in caldaja. Tale sforzo, come vedesi, è piccolo assai 

 in confronto del carico di eh. 4 22,4 che preme sulla val- 

 vola, ed è ben naturale che le cause dette in addietro lo 



