412 



ELKCTrilClTi; 



(le |)l;icei' aulaiil (juc possildç k'S ctiupe-cir- 

 l'iiils en deliors des hàliments, de façon à 

 •'viter toutes les chances d'incendie. 



Le diamètre des fds des conducteurs élec- 

 Iriques doil èlre .'n rapport avec le courant à 



/^ ^Z^/^\ 



Fig. 57. — Interrupteur unipolaire (petit modèle). 



transmettre, afin d'éviter un échauiremenl 

 dangereux pour la matière isolante qui en- 

 toure le conducteur, ou pour les objets situés 



dans un voisinage 

 immédiat . C'est 

 |iour ce motif 

 qu'un coupe -cir- 

 cuit principal doit 

 être placé à l'en- 

 trée de la canali- 

 sation ; ce dernier 

 pourra avoir l'in- 

 convénient de pro- 

 duire accidentelle- 

 ment une extinc- 

 tion totale, mais 

 cela évitera les 

 échauffements qui 

 peuvent compro- 

 mettre les isolants 

 et même les lam- 

 pes; aussi, dans 

 les grandes ins- 

 lallations, on dis- 

 pose deux coupe- 

 circuits placés à 

 côté l'un de l'autre 

 et munis de com- 

 mutateurs afin de 

 remettre rapide- 

 ment le branchement en service pendant 

 qu'on remplace le (il ou la lame fusible de 

 l'un d'eux (ces fils et lames sont préparés 

 d'avance et on n'a qu'à les serrer entre les 

 pinces ^de l'appareil). 



Fig. 58. — Coupc-circuil uni-polaire 

 (petit Hiodèlo circulaire). 



Dans toules li>s canalisalioii.>>iréclairage, il 

 faut employer deux (ils : im pour l'aller, l'autre 

 |)Our le retour: il ne faut pas se servir de 

 tuyaux de plomb d'eau ou de gaz, ou des 

 pièces de plancher ou de cliarpeiites métalli- 

 ques poiu' remplacer l'un d'eux (li. De plus, 

 les jonctions des lils seront faites autant que 

 possible à la soudure. Dans le cas de liaisons 

 par ligatures ou é]>issures, ces dernières 

 seront assez longues |)our éviter les résis- 

 tances locales et parsuite une élévation anor- 

 male de température; ces ligatures seront 

 soigneusement recouvertes d'isolant (mastic 

 ou ruban caoutchouté). 



Souvent les fils parallèles ah ilig. GO) soni 

 passés dans les trous de taquets T en bois ; il 



Fig. 59. — Ct'upe-circuit uni-polaire 

 (grand modèle rectangulaire). 



est préférable de les loger dans les rai- 

 nures rr' d'une petite pièce de bois A clouée 

 contre le mur; une plaque m est ensuite 

 clouée ou vissée sur la pièce A. Les isola- 

 teurs A sont avantageusement remplacés par 

 des taquets B en porcelaine, en deux pièces, 

 établis sur le même principe. 



Les câbles souples sont maintenus par des 

 poulies [ah fig. 01) en buis, en corne, en os 

 ou en porcelaine. 



Pour les courants de faible intensité, la 



Fig. 60. — Taquets ou serro-fils .supportant les câbles. 



figiu-e (il donne un exemple de montage de 

 deux lils (.; en torsade, entourant les pou- 



(1) Il est recommandable de choisir une coloration 

 dill'érenle pour chaque pôle, comme par ■ xemple, le 

 roiifïc pour le positif (ou l'ail' r) et \f bleu pour le 

 nesratif (ou le ri'tour): ce mode évite les erreurs pour 

 les branchements à effectuer dans le ca« d'ime exten- 

 sion de service, comme pour l'inspection et la visite 

 de la ligne. 



