MITES l'RATIUUES SLIi LES 



lii's A ol H maintenues par des pointes a; enfin 

 on i)eut se contenter d'appliquer ces fils 

 contre le mur et de les fixer par des cava- 

 liers r (fig. 62) garnis intérieuremeni diiiii' 

 petite jilaque isolante /, ordinairenieiil eu 

 fibre. 



Avec ces diflerents procédés de uKuilaj^e, 

 Técartement /( des supports quelc(in((ii('s 

 (fig. 61) est de 0'".33 environ dans les jiar- 

 ties horizontales et de 0'".iO ;'i 0"'.."it) dans les 

 parties verlicales de la canalisation. 



Pour les gros conducteurs destinés à l'éclai- 

 rage, on doit prendre lie i>lus grandes précau- 



CAiNALlSATIOXS IXTERIEUHES 



413 



Fig. 61. 



Câbles souples supportés par des poulies. 



lions étant donné qu'ils sont jiarcourus par 

 des courants plus intenses. 



Les fils isolés, qui doivent reslei' apparents, 

 doivent être écartés des murs de O'^.OK) 

 l'éclairage par incandescence^ à 0'". 020 (éclai- 

 rage par arc) et sont maintenus tendus par 

 les isolateurs précédemment décrits. Si le 

 mur est humide, les fils peuvent être à 0'".010 

 de la paroi, mais au moins à 0"'.0.'j à 0"'.0(j 

 d'une pièce métallique (tuyau, plancher ou 

 charpente en fer); ce n'est qu'exception- 



Fig. 62. — Cavalier avec plaque is'ilaute. 



nellement dans le cas de murs secs et de 

 cloisons en bois qu'on peut y appliquer direc- 

 tement les fils. Dans tous les cas, ces fils ap- 

 parents doivent être hors de la portée de la 

 main. 



Dès que le courant dépasse 10 ampères, il 

 ne faut jamais que les deux fils voisins puis- 

 sent venir accidentellement en contact l'un 

 de l'autre ; lorsque le courant n'atteint pas 

 10 ampères, les deux fils, bien isolés, peuvent 

 être placés côte à cote. 



Dans le cas de murs humides, on ii\e les fils 



surdes isolateurs en porcelaine ou on emploie 

 avantageusement les conducteurs simples ou 

 doubles renfermés dans un tube de plomb de 

 0"'.001 d'épaisseur (les conducteurs doubles 

 .sont, bien entendu, isolés et, en fabrication, 

 on a pris des pri'cautions spéciales afin que 

 leur écartemenl dans le tuyau reste constant); 

 les conducteurs sous plomb se maintiennent 

 par des cavaliers (fig. 62) sans limite d'écarte- 

 ment entre eux. — Depuis peu de temps, on 

 remplace, en Allemagne, les tubes de plomb 

 par les tubes en caoutchouc durci (ébonite). 

 Les traversées de plancher, de plafond, ou 

 de cloison, doivent se faire dans un tuyau (en 

 plomb, en laiton, en caoutchouc ou en gutta) 



Fig-. 63. — Moulures en bois coupes transversales). 



A Moulure à deux rainures; — B Moulure à trois rainures. 



C et D Couvercles moulurés. 



et l'on prendra la même précaution chaque 

 fois que les conducteurs apparents peuvent 

 être soumis à des frottements ou à des 

 chocs. 



Dans les maisons d'habitation, il est très 

 recommandalile de loger les lils dans des 

 gaines en bois rainés qu'on trouve aujour- 

 d'hui dans le commerce; souvent ces pièces 

 sont recouvertes de trois couches d'enduit 

 ignifuge et enfin de peinture ordinaire as- 

 sortie aux couleurs de la pièce; ces moulures 

 !en sapin) ne doivent pas être employées 

 ilans les locaux humides et on ne doit jamais 

 I)lacer les clous ou les vis de fixation dans le 

 fond des rainures destinées à recevoir les con- 

 ducteurs. L'écartement des rainures est quel- 

 conqiii' mais chaque rainure nt; d(jil contenir 

 qu'un seul conducteur. Knlin,lagaiue ne cons- 

 tituant pas elle-même un isolement élec- 

 trique, mais seulement une protection, il ne 

 faut y loger que des conducteurs recouverts 

 d'un isolant. La fig. 63 donne comme exem- 

 ple la coupe de deux moulures A et B ; dans 

 les modèles courants, les rainures a ont de 



