232 



pouvoir porter à l'avenir, s'il en est besoin, le 

 débit à 3.000 litres sans avoir à craindre trop 

 de vitesse. 



On peut réduire un peu les dimensions du 

 canal de dérival ion après la première branche se 

 conduire vers Ricoty, comme après la deu.xième, 



UN PROJET D'IRRIGATION 



de la route de .Marcilleu.v à la route de La- 

 gnieu, où se séparent les troisième et qualrième 

 branches. 



On aura ainsi poui- les trois parties du canal 

 principal : 



Établissement des trois parties du canal de dérivation. 



1" PARTII-; 

 8.10(1 mètres. 



l^argeur du plafond 2™ 00 



Pente 0.0005 



Vitesse Cm :i64 



Débit 1,974 litres 



Altitude du plafond à la tète 209"» 



— — à l'extrémité 205 



— du sol à ces derniers points 206 



Aux prises d'eau des branches secondaires, le 

 plan d'eau du canal principal est à peine à fleur 

 du terrain, quoique l'on ait réduit les pentes 

 autant que possible, et admis un radier de fond 

 pour relever l'étiage de la rivière d'.\in de 

 209-.:iS à 210 mètres d'allitude. 



Pour régler le volume d'eau à admettre à l'en- 

 trée des canaux d'irrigation des diverses caté- 

 gories, on se sert de vannes, espèces de portes 

 ou bouches dont on peut régler l'ouverture par 

 des portes à coulisse ordinairement verticales 

 et rectangulaires. On dislingue dans une vanne : 



La martellière, ou cadre lixe composé de deux 

 montants verticaux nommés bajoyers, d'un feuil 

 horizontal à la partie inférieure, d'une couverte 

 ou linteau ou lien supérieur reliant les ba- 

 joyers ; 



La vanne proprement dile ou porte mobile glis- 

 sant verticalement dans les rainures des ba- 

 joyers, sous l'action de la main, ou bien d'une 

 crémaillière, d'une vis, d'un treuil, d'un le- 

 vier, etc. 



Suivant que le niveau de l'eau en amont est 

 plus haut ou moins liant que l'ouverture de la 

 bouche on distingue ; 



Les bouches à entrée couverte, ou battantes; 



Les bouches à entrée découverte, ou en dccer- 

 soir. 



Pour les bouches batlanles, suiv.mt que le ni- 

 veau de l'eau en aval est plus haut ou moins 

 haut que le bord supérieur de l'ouverture, on 

 distingue : 



Les bouches à sortie noyée ; 



Les bouches à sortie libre. 



Pour les déversoirs, suivant que le niveau de 

 l'eau en aval est plus haut ou moins haut que le 

 seuil on a : 



Les déversoirs à sortie noyée ; 

 Les déversoirs à sortie libre. 



On dislingue pour les calculs relatifs à l'écou- 

 lement de l'eau par les vannes et déversoirs : 

 l : l.i largeur de l'ouverture entre bajoyers ; 

 h : la hauteur de l'ouverture sous la vanne, 



ou épaisseur de l'eau coulant sur le seuil du dé- 

 versoir ; 



H : la charge d'eau ou différence de niveau de 

 l'eau immédiatement en avant et en arrière de 

 la vanne, et pour un déversoir la hauteur sur le 

 seuil du plan d'eau d'alimentation ; 



\, Vaire ou section mini ma de l'ouverture 

 A = ; X h] ; 



V, la vitesse moyenne de l'eau traversant la 

 section ; 



Q, le débit par seconde Q^Av). 



On a proposé beaucoup de formules pour cal- 

 culer la vitesse moyenne d'écoulement de l'eau 

 par les vannes et par les déversoirs, formules 

 qui ne s'accordent pas mieux ici que pour les 

 canaux, car la question est encore plus com- 

 plexe (Lesbros et Poncelet, d'.\ubuisson, Morin, 

 Bazin, Smeaton, du Bual, Perrochetli, etc.). 



Pour une vanne verticale à entrée couverte, 

 à sortie noyée, sans contraction de la veine 

 liquide sur le seuil et les côtés latéraux, grâce 

 à la forme arrondie des bajoyers, on peut 

 adopter les formules suivantes pour trouver le 

 débit et la vitesse : 



: 3 V' H 



■3lk\/H 



en admettant que la vanne est latérale, perpen- 

 diculaire à la direction du courant, c'est-à-dire 

 que l'eau n'a pas de vitesse initiale. Cette for- 

 mule n'est à peu près juste pour les bouches à 

 mince paroi qu'autant que h est plus petit que 

 2 H, et pour les bouches à large paroi ou suivies 

 d'un coursier (vannes d'irrigation en général) 

 qu'autant que H est plus grand que 2 h. Pour 

 celles-ci, le coeflicienl .3 devient environ 



2.8 si H = h, 2.6 si H = 0.5 A, 2.3 si H = 0.1 h. 



Pour les plaques de jauge, ou déversoirs à 

 mince paroi, à sortie libre, avec contraction sur 

 trois côtés, on peut admettre les formules sui- 

 vantes : 



Q = 2.5iv/Â> = 1.80;y/n' 



