rayons du soleil. On peut s'en convaincre par 

 l'expérience suivante. 



l'n siphon en verre SBC (fig. 115), fonc- 

 tionnant sous une charge H, se raccorde, à 

 sa partie supérieure B avec un luha h sur- 

 monté dun tuyau de caouchouc c fermé par 



• 



CANALISATION EN SllMION ^37 



B du siphon une hauteur maximum h' de 

 10'". 33 au-dessus du plan d'eau amont, il est 

 prudent de se tenir en dessous de ce chillre 

 qui correspond à la pression barométrique 

 de 7()() millimètres de nuTcure ; en pratique, 

 nous croyons bon de limiter cette hautiur h' 

 à (i ou à 7 mètres au pins, et on peut presque 

 tsujours y arriver en enterrant plus ou moins 

 la partie supérieure B du siphon. 



Comme on le voit, le dé^jagement des gaz 

 dans le siphon ne peut pas être évité, mais 

 on peut adopter un des deux dispositifs sui- 

 vants pour faciliter le service d'un siphon 

 sans manœuvres trop compliquées. 



La partie supérieure du siphon ABC 

 (fig. 11(1) se raccorde avec un tube vertical // 



Fie 



115. — Expt^ricDCC sur le d(^gageiiicQt des gaz 

 dans une conduite en siphon. 



une pince d ; le réservoir d'amont A est ali- 

 menté en li avec de l'eau contenant une cer- 

 taine quantité de gaz en dissolution. L'expé- 

 rience étant dispo'^éc pour fonctionner auto- 

 matiquement pendant longtemps (alimenta- 

 tion continue du récipient .\ et évacuation 

 constante du trop plein du récipient C), on 

 constate, au bout d'un certain temps variable 

 avec la composition de l'eau et la dimen- 

 sion//, que lcli'|uide, qui primitivementarri- 

 vail au point '', ne monte pliisqnà un certain 

 niveau .r, que les petites bulles de gaz, qui se 

 dégas^ciil. surtout dans la branihe ascen- 

 dante S H, se réuniss(!iit en // et, qu'au bout 

 d'un certiiiu temps, le niveau a' s'abaissant 

 en i' le siplioii se désamorce. 



l'iiur la méuie eau, le dégagement des gaz, 

 ainsi que nous l'indique la physique, est 

 d'autant plus intense que la hauteur h est 

 plus grande, la température restant cons- 

 tante ; [lour la même hauteur /(, ce déj^agn- 

 ment augmente avec l'élévation de tenqu'ra- 

 lure de l'eau. 



Bien qu'il soit possible de donner au point 



Fig. 110. - Dispositif pour l'évacuation des gaî 

 d'un siphon. 



pourvu de deux robinets n et c et d'un en 

 tonnoir K. (Juaiid le système ami>icé esl en 

 ronclionnemenl, le rohinct c esl fermé et le 

 robinet a esl ouvert. L'air qui se dégage len- 

 Iciiii'nl (le l'eau se réunit i'i la partie supé- 

 rieure du tuyau h; il suflil de temps ù autre 

 d'enlever cet air et de le remplacer par de 

 l'eau ; pour cela on ferme d'aliord le robi- 

 net (I, on ouvre ensuite le robinet r et on 

 verse de l'eau par l'entonnoir K, puis on 

 ferme c et on ouvre a. L'opération doit être 

 faite lorsqu'il y a encore de l'eau au-dessus 

 du rohinet a et, suivant la composition de 

 l'eau et les conditions d'installation, on la 

 renouvelle tous les jours ou tous les .N jours. 

 Il est facile de remplacer le tube b de la 

 ligure précédente par un récipient II ilig. 117) 

 de plus grande capacité, pourvu latéralement 

 d'un tube '■ de niveau, permettant de voir 



