UTILISATION DES PETITES SOURCES. —II. 191 



Quand plusieurs sources doivent être réunies, on place celui-ci 

 entre elles de manière à réduire au minimum le trajet de l'eau de 

 chacune de ces sources. On ne s'écarte de cette règle que lorsqu'on y 

 est forcé, soit parce que les sources sont dans un terrain qu'il ne con- 

 vient pas de transformer en prairie ; soit parce que la pente ou la 

 forme du pré, ou encore le besoin de faire servir la pêcherie à des 

 usages domestiques, tels que lavage du linge, abreuvage des ani- 

 maux, etc , désignent un point qui n'est pas dans les conditions que 

 nous avons fait connaître. 



La- capacité de la pêcherie dépend essentiellement du débit de la 

 ,_5. source ou des sources qui l'alimentent. 11 n'y a aucune 



utilité à ce que le réservoir se remplisse plus d'une 

 fois en vingt-quatre heures à l'époque des grandes eaux, 

 mais il importe qu'il se remplisse au moins une fois par 

 semaine, dans la saison des arrosages. 11 est donc in- 

 dispensable de connaître, au moins approximativement, 

 le débit des sources pour fixer la dimension du 

 ^ ... r, •• bassin. 



Fig. 13. — Peut r. • I - J - J • i 



réservoir muni d'un Parmi ics procedes de jaugeage auxquels on peut 

 barrage (plan). avoir rccours pour faire celte détermination, le suivant 

 nous paraît devoir être recommandé à cause de la simplicité et de la 

 rapidité avec laquelle il donne des résultats d'une exactitude bien suf- 

 fisante. La source étant recueillie dans une rigole élargie de manière à 

 former une espèce de réservoir R (fig. 1 3), on place en travers de 

 celte rigole une plaque en tôle ou en zinc AB portant une échancrure 



rectangulaire DEFG ;ûg. 14). Le canal se trou- 

 vant ainsi barré, l'eau s'élève en amont de la 

 plaque AB, et lorsque son niveau est suffisant, 

 elle s'écoule par l'échancrure DEFG, dont le 

 seuil EF est placé horizontalement. Au bout 

 de quelques instants le régime est établi et le 

 Fig. 14. - Plaque servant produit (le la sourcc passe tout entier par le 

 e airage. déversoir. On lit alors sur les deux échelles 



graduées, placées à droite et à gauche de l'échancrure, la hauteur 

 de l'eau au-dessus du seuil EF. Dds tables calculées à l'avance font 

 connaître immédiatement le débit correspondant à la hauteur constatée. 

 La jauge ou déversoir mobile dont nous nous servons, est une plaque 

 de zinc de O^.OOI d'épaisseur environ, 0'".'20 de hauteur et 0"'.2r) de 

 longueur. L'échancrure formant déversoir a (r".05 de large et ()'". 10 de 

 hauteur. Les échelles graduées en millimètres, ont 0'".02 de large et 

 sont placées à 0™.0l de la paroi verticale de l'échancrure. Cliaque fois 

 que nous voulons nous servir de ce piHit appareil, nous huilons ou 

 graissons légèrement la face qui porte les échelles; par ce moyen' 

 1 eau ne mouillant pas le zinc, la lecture de la hauteur se fait plus 

 exactement et plus facilement. 



La table suivante donne, pour des hauteurs d'eau au-dessus du seuil 

 du déversoir, de 0'".001 à U^.iOO, le débit par seconde et par vingt- 

 quatre heures. Nous l'avons calculée au moyen de la formule : 



Q = 0.'iOLhv'2gh 

 dans laquelle : 



Q =^ le débit par seconde; 

 L = largeur au déversoir; 



