i;élf.(;trii;ité au domaine de la xorvillf. 



201 



l^es attelages se composent de sept à huit 

 ■clievaux et huit bœufs. 



L'exploitation principale est le remar- 

 quabli' troupeau Southdown, l'onde en ISCi'i 

 à LaManderie par Nouelte-Dolorme, et trans- 

 féré, en l'JU'.l, par M. Fouret, à la Norville. 



La bergerie comprend environ 300 mères 

 donnant chaque année de .'{00 à 310 agneaux 

 sur lesquels il y a de 80 à 100 béliers; les 

 meilleurs animaux sont conservés pour la re- 

 monte du troupeau et pour la vente, le reste 

 étant livré à la boucherie. 



Nous ne parlerons pas d'une ferme séparée, 

 située à l'extrémité du village ; destinée à 

 montrer l'utilisation di>s béliers soutiidowns, 

 elle loge un troupeau de 130 brebis Ijerri- 

 chonnes donnant environ 130 agneaux south- 

 downs-berrichons, lesquels, vers cinq mois, 

 sont vendus à la boucherie. 



Au centre de l'ensemble des constructions 

 est situé en A (fig. 29) le châleau de la Nor- 

 ville, à droite les bergeries B et la buanderie, 

 à gauche les divers bâtiments de la ferme C, 

 comprenant le logement du chef de culture, 

 ■les écuries et étables, l'installation mécani- 

 que pour les battages e( la préparation des 

 aliments, les greniers, les hangars aux ré- 

 coltes et au matériel, etc. 



Entre ces bâtiments de gauche C 'fig. 29) 

 et le château A se trouve un puits avec une 

 pompe ;)' mue électriquement pour le service 

 d'eau potable. Enfin, à une certaine distance, 

 une autre pompe p", mue aussi électrique- 

 ment, fournit l'eau nécessaire au grand jardin 

 potager. 



L'installation comprend une machine à va- 

 peur M (fig. 29) de 20 à 26 chevaux, action- 

 nant les diverses machines de la ferme, et 

 une génératrice G à courant continu de 110 à 

 120 volts et 85 ampères, avec un survolteurS 

 de 60 volts et 40 ampères employés pour la 

 charge de la batterie d'accumulateurs T de 

 6i éléments et d'une capacité de 190 ampères- 

 heures. 



Les lampes de 10 bougies sont au nombre 

 de 140 dans le château, de 4.j dans la maison 

 du chef de culture, les bergeries, l'écurie, 

 la bouverie et la vacherie, et de 20 dans les 

 magasins et hangars. 



Les accumulateurs T (fig. 29: alimentent 

 les lampes et quelquefois les réceptrices ré- 

 parties de la façon suivante : 



Dans la bergerie, une réceptrice /■ (lig. 29) 

 de 110 volts et 20 ampères pour actionner 

 un coupe-racines et, en août-septembre, un 

 hache-nia'ïs. 



Dans la buanderie, une réceptrice r' (fig. 29) 

 de 110 volts et 20 ampères pour actionner 

 une pompe, une essoreuse et une machine à 

 repasser le linge. 



A côté de la machine à vapeur et du laveur 



h- 



=/ 



Zj-*i 



^ 



JJt 



^ 



J^^ 







Jt 



^\ 



Fil;. 30. — Répartition mensuelle des temps de fonctionne- 

 ment de la géni^ratrice et des réceptrices de la NorviUe. 



de racines, une réceptrice de 110 volts et 

 10 ampères pour actionner une pompe p 

 (fig. 29) fournissant l'eau destinée au géné- 

 rateur et au laveur de racines. 



A côté du château une réceptrice de 

 110 volts et 10 ampères pour actionner une 

 pompe/)' (fig. 29). 



Dans le potager, une autre réceptrice de 

 110 volts et 10 ampères pour actionner une 

 pompe p" (fig. 29) débitant à l'heure 1 800 li- 

 tres d'eau élevés â 14 mètres de hauteur. 

 Nous avons déjà eu l'occasion de parler de 

 cette pompe dans le Journal d^ Agriculture 

 pratique, n" 5 du 2 février 1911, page 150. 



Nous avons les documents suivants relatifs 

 à la répartition moyenne des temps de fonc- 



