1164 Allgemeine Methodik, Desiufecfciouspraxis und Technisches. 



Ozon. 



Versuche von Ohlmüller und Peall nicht für ganz einwandfrei, weil sie 

 die zur Aussaat bei der Prüfung benutzten Wassermengen für zu gering 

 halten und weil Ohlmüller und Prall zu wenige typliusverdächtige Colo- 

 nien abgestochen hätten. Als Haupteinwaud machen sie aber geltend, dass 

 letztere Autoren nur von einer einzigen und im Verhältniss zum Querschnitt 

 des Sterilisationsthurmes zu kleinen Stelle C-j...,) Proben entnommen hätten, 

 w^odurch ein Rückschluss auf die gleichartige Leistungsfähigkeit des Gre- 

 sammtquerschnittes nicht zulässig erschien. Bei der Nachprüfung ozonisir- 

 ten die Verft". von der gesammten inficirten Wassermenge 1 cbm, mischten 

 und schöpften erst dann eine Durchschnittsprobe von 20 1, welche durch 

 Anreicherung auf pathogene Keime untersucht wurden. (Einmal war 21,5 1 

 frei von Cholerabac, nur 0,5 1 enthielt noch dieselben.) Bei Vorversuchen 

 mit dem auch von Ohlmüller und Prall benutzten kleinen Apparat konn- 

 ten sie im Gegensatz zu diesen jedesmal entwicklungsfähige Cholerabac. 

 nachweisen, wenn sie die gesammte Menge von 10 1 verarbeiteten. Auch 

 hier enthielten aber nur einzelne Kolben Cholerabac. Die Verff. schlössen 

 daraus, dass zwar das Ozon eine kräftig bacterientödtende Wirkung besitzt, 

 dass aber in dem kleinen Versuchsapparate die Ozonisirung nicht genügend 

 erfolgt. Auch in der grossen Versuchsanlage konnte ebensowenig wie in 

 der kleinen eine sichere Abtüdtung aller dem Eohwasser zugesetzten Cholera- 

 bac. erzielt werden, doch w^ar die keimtödtende Wirkung des Ozons unver- 

 kennbar. Dagegen wurden in 2 Versuchen sämmtliche Cholera Vibrionen 

 abgetödtet als der Sterilisationsthui'm mit feinkörnigerem Material an Stelle 

 der hühnerei- bis faustgrossen Kiesstücke gefüllt wurde. In einem weiteren 

 Versuche wurde auch Bact. coli abgetödtet. Bei 2 Versuchen mit Typhus- 

 bac. wurden dieselben nicht vollkommen abgetödtet. Als Grund dafür wurde 

 aufgedeckt, dass bei der mit 2promill. Schwefelsäure vorgenommenen Sterili- 

 sation des Eohrwassers mit nachfolgender Neutralisation durch Sodalösung 

 „ein Theil der zur Vernichtung der Typhuskeime bestimmt gewesenen 

 Ozonmenge von 3,7 g pro cbm Luft zur Oxydation des Eisens verbraucht 

 war". Als nun die Sterilisation des Eohrwassers vor Zugabe der Typhus- 

 und anderen Bac.-Arten mit einer Locomobile durch Dampf bewirkt wurde, 

 wui'den sowohl Typhus- als Euhrbac. bei einer Ozonconcentration von 3,8 g 

 Ozon pro cbm Luft und bei einem Durchgang von 25 cbm Luft pro Stunde 

 und 1 cbm Wasser in 8 Minuten durch den Thurm vernichtet. In einem 

 Falle war die Abtödtung wohl durch Kupferverbindungen bewirkt, welche 

 aus dem benutzten electrischen Eührwerk stammten, welches in der Folge 

 entfernt wurde. Die Verff. bewerthen die bacterienvernichtende Eigen- 

 schaft des Ozons um so höher als die Versuche unter besonders ungünstigen 

 Versuchsbedingungen und mit sehr hoher Einsaat der pathogenen Bacterien 

 (ca. 630000 pro cbm) stattfanden. „Die Abtödtung der für Wasserver- 

 sorgungen in Betracht kommenden Krankheitserreger erfolgte in der Marti- 

 nikenfelder Anlage bei einer Ozonconcentration von 3,4-4,0 g Ozon für 

 1 cbm Luft, Durchgang von 25 cbm der letzteren in der Stunde, bei einer 

 Durchlaufsgeschwindigkeit von S^/« bis 9 Minuten pro cbm Wasser und bei 

 einer Abnahme der Oxydirbarkeit des Wassers durch die Ozonisirung von 



