34,i 



DE LÉCLAIKAGE ÉEECTRrQTOE P%R ACCUMCIiATEURS 



DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PAR ACCUMULATEURS 



Les accumulateurs ont été à leurs dé- 

 buts vivement critiqués et n'ont pas 

 échappé ainsi au sort général des appar 

 reils nouveaux ; puis, par un brusque 

 revirement, on a cherché à en mettre un 

 peu partout, sans toujours s'assurer 

 qu'ils étaient véritablement utiles. 11 faut 

 se tenir dans unjuste milieu : les accumula- 

 teurs rendent de très bons services- dans 

 beaucoup d'installations et surtout dans 

 les installations agricoles. Nous allons 

 donc examiner leurs avantages, leurs 

 inconvénients et comment on doit les 

 employer. 



On peut dire de suite que dans ces der- 

 nières années, les accumulateurs ont été 

 très bien étudiés et ont reçu de nombreux 

 perfectionnements. 



Ces appareils se divisent en deux 

 classes : 



1° Les accumulateurs à formation natu- 

 relle ; 2° les aGGJumulaleurs à', formation 

 artificielle. 



Les accumulateurs dits à formation 

 naturelle sont les premiers en date; l'ac- 

 cumulateur Planté à lames de plomb en 

 est le type. Ils cédèrent rapidement la 

 place à ceux que nous examinerons après ; 

 ils exigeaient une formation longue et 

 coûteuse et étaient d'un poids excessif. 

 Ils viennent d'être remis au jour, très 

 brillamment même, et cela grâce à l'àuto- 

 mobilisme. 



Perfectionnéscomme ils le sont aujour- 

 d'hui, ce sont des appareils robustes, ré- 

 sistants à des à-coups violents, ayant 

 1 avantage de se charger très rapidement; 

 ainsi en 30 minutes, on arrive à leur 

 donner 73 0/0 de l'énergie qu'ils sont ca- 

 pables d'emmagasiner. Mallieureusemenl 

 ils ont conservé un de leurs principaux 

 inconvénients, celui d'être coûteux. 



Les accumulateurs dits à formation 

 artificielle, sont d'un prix bien moins 

 élevé ; ils rendent de très bons services, 

 mais ne sauraient résister à des à-coups 

 répétés. Il faut environ cinq heures pour 

 les charger et on doit les décliarger au 

 moins dans le même temps. Comme pour 

 les précédents, leur durée et leur rende- 

 ment augmentent nvec la durée de la dé- 

 charge. 



Les accumulateurs constituent de véri- 

 tables réservoirs d'énergie. Après avoir 



été chargés par une dynamo, ils four- 

 nissent au moment voulu un courant que 

 l'on utilisera à l'éclairage ou à la produc- 

 tion delà force motrice. Examinons donc 

 dans quels cas et comment on les em- 

 ploie: 



1" Souvent dans une usine, dans une 

 ferme, on dispose dans la journée d'un 

 excédent de force motrice; on peut, pair 

 l'intermédiaire d'une dynamo utiliser cet 

 excédent : la dynamo charge des accu- 

 mulateurs dont l'énergie accumulée ser- 

 vira à assurer l'éclairage. Dans ce cas, 

 les résultats économiques sont excellents, 

 cette disposition permettant de faire 

 fonctionner la machine motrice à pleine 

 charge et par suite d'élever beaucoup 

 son rendement. L'éclairage, dans ces 

 conditions, revient à très bas prix et cet 

 avantage s'ajoute à ceux que comportent 

 déjà la lumière électrique. 



2° Lorsqu'un moteur à marche irrégu- 

 lière (volant trop faible, régulateur peu 

 sensible, etc.) assure Péclairage direct 

 par une dynanui, la lumière produite est 

 sujette k des vacillements fbrt désa- 

 gréables; les accumulateurs suppriment 

 cet inconvénient en constituant un régu- 

 lateur- tirés sensible ; au moment où la 

 vitesse du moteur augmente, la force 

 électromotrice de la dynamo augmente 

 et. le courant passe dans les accumula- 

 teurs:; lorsque la vitesse du moteur 

 diminue, la force électromotrice baisée 

 et ce sont alors les accumulateurs qui 

 fournissent le courant nécessaire. 



3° L'éclairage d'une ferme, d'un châ- 

 teau ou d'une usine, peut souvent se 

 diviser en périodes très distinctes : pen- 

 dant la première, l'éclairage à fournir est 

 faible et la dynamo l'assure tout en char- 

 geant en même temps les accumulateurs; 

 lorsque l'éclairage augmente, la dynamo 

 sert uniquement à éclairer et les accumu^ 

 laleurs ne sont plus que des régulateurs. 

 Enfin, en dernier lieu, à la fin du travail, 

 on arrête la dynamo et les accumulateurs 

 seuls assurent le service pendant la nuit : 

 ils ne demandent aucune surveillance, 

 l'éclflirage est automatique etsans néces- 

 •siter la présence d'un ouvrier. 



Enfin, terminons en disant que la con- 

 duite des accumulateurs n'exige pas un 

 électricien consommé ; il n'y pas de secret 



