LA LEVÉE DU LIÈGE 



Le bulletin des accidents survenus en 1902 



179 



aux appareils à vapeur, publié au Journal 

 officiel du 9 décembre 1903, montre que les 

 39 accidents enregistrés se répartissent ainsi 

 d'après les causes présumées, résultant de 

 l'étude des dossiers administratifs : 



Acci'lents. 



Conilitious défectueuses (l'établissement . . ij 



Conditions défectueuses d'entretien 11 



Mauvais emploi des apjiareils 11 



Causes non précis(''es j 



Tolal 3'.l 



Ce tableau montre que l'entretien et les 

 conditions de l'emploi influent le plus sur 

 les causes des accidents et, par suite, sur la 

 durée des générateurs, car, fort lieureuse- 

 ment, dans la majorité des cas, on réforme 

 à temps une cbaudière dès qu'elle présente 

 des signes manifestes de détériorations. 



En 1902, on a relevé un accident occa- 

 sionné par une chaudière à foyer int(''rieur, 

 datant de 1873, et un autre également attri- 

 bué a la vétusté du générateur et à l'aigreur 

 des tôles d'une chaudière d'âge ancien et 

 inconnu. Ces accidents sont à rapprocher 

 des travaux qui ont conduit M. Walther- 

 Meunier à condamner les chaudières âgées 

 de plus de trente-cinq ans. 



Nous avons déjà eu l'occasion de parler 

 ici de V Association des propriétaires d'ap- 

 pareils à vapeur (1). La section dite Pari- 

 sieiini' (2), a pour directeur M. Charles Com- 

 père, ingénieur en chef, membre de la Com- 

 mission centrale des machines à vapeur; 

 elle étend son action sur 14 départements 

 (Seine, Aisne. A.ube, Cher, Eure-et-Loir, 

 Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre. 

 Oise,Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oiseet 

 Yonne), et nous donne dans son 29'' bulletin 

 annuel (190i), le résumé des recherches en- 

 treprises par M. Walther-Meunier, ingénieur 

 en chef de l'Association alsacienne des pro- 

 priétaires d'appareils à vapeur, sur l'état des 

 tôles d'anciennes chaudières, en vue de pré- 

 ciser l'àgc auquel il y a lieu d'envisager leur 

 remplacement. 



L'.\ssociation fit l'acquisition de deux an- 



ciennes chaudières démontées, la première 

 datant de 1834, la deuxième de 1S.')9: cette 

 dernière présentait le plus d'intérêt, ayant 

 été construite par une maison de premier 

 ordre et ayant fonctionné avec des eaux 

 pures, sans avoir été poussée outre mesure, 

 et dans un établissement où la conduite des 

 feux etl'entretien ne laissaient rien à désirer: 

 enfin, à l'époque de sa construction, la chau- 

 dière remplissait toutes les conditions de 

 bonne exécution. 



On découpa dans la chaudière, en diffé- 

 rents endroits, 812 éprouvettes qui furent 

 soumises aux essais de traction et de pliage. 

 Les conclusions de M. "Walther-Meunier sont : 



« Le métal dont est faite la chaudière man- 

 quait d'homogéni'ité et d'élasticité. C'est princi- 

 palement dans cette absence de toute élasticité 

 que réside le danger de ces tôles ayant fait un 

 lonf; usage. L'ne avarie qui, dans une tcMe homo- 

 gène et élastique, se bornerait à une déforma- 

 tion, occasionne une rupture et une décfiirure 

 pouvant entraîner l'explosion... Il est recom- 

 mandable de supprimer les chaudières ayant 

 fonctionné plus de trente-cinq ans, etd'engager 

 les sociétaires de l'Association à prendre en con- 

 sidération le remplacement des générateurs qui 

 se trouvent dans ces conditions. » 



M. Compare fait d'ailleurs observer, avec 

 raison, que ce remplacement donne le moyen 

 d'améliorer les chaufferies afin de diminuer 

 les conséquenses possibles d'un accident. 



Le chill're ci-dessus de trente-cinq ans 

 s'applique à une chaudière industrielle, bien 

 conduite, travaillant tous les jours; les chau- 

 dières de nos exploitations chôment une 

 partie de l'année et souvent, faute de soins, 

 se dct('riorent plus pendant leur repos que 

 pendant leur travail. Il est prudent de ren- 

 voyer au moins tous les o ans et au plus tous 

 les dix ans la chaudière chez le constructeur, 

 pour une remise en état, avant le renou- 

 vellement obligatoire de l'épreuve par le 

 service des Mines; enfin il est recomman- 

 dable de s'affilier aux associations <Ji' pro- 

 priétaires d'appareils à vapeur qui rendent, 

 d'une façon désintéressée, de très grands 

 services à leurs sociétaires. 



M. R. 



LA LEVÉE DU LIÈGE 



Sur l'initiative de la Société d'agriculture 

 du Var, les producteurs de liège de la région 

 sont sur le point de constituer un Syndicat. 



I 188'J, luuie 11, page Glâ. 

 ii) ïjitge de l'Association. 66. rue de 



Konic. 



Il nous parait opportun de donner, à cette 

 occasion, quelques renseignements sur la 

 levée du liège qui s'efTectue actuellement. 



Paris ; .lu .Il déceuiliic I:iO:i.eUe enfjlobnil I.IOI usines 

 com|>renuut 3,544 cliaudièns. 



