472 



UN MOULIN A VENT COMMUNAL PRODUCTEUR D'ELECTRICITE 



A première vue ce moulin (fig. 63) ne dif- 

 fère pas des moulins ordinaires à 4 ailes; 

 toutefois celles-ci ont été construites spécia- 

 lement sur les indications de M. La Cour à la 

 suite des travaux en question, de manière à 

 obtenir la puissance maxima. Le problème 

 consistait à actionner avec celte puissance, 

 d'ailleurs sujette à des variations considé- 

 rables par suite des changements dans l'in- 

 tensité et la direction des vents, une dynamo 

 génératrice, dont le courant s'emmagasine- 

 rait dans une batterie d'accumulateurs. 



Deux dispo- 

 sitions simples 

 ont été adop- 

 tées dans ce 

 but : la pre- 

 mière est des- 

 tinée à parer 

 aux diminu- 

 tions de vites- 

 sesjpossiblesdu 

 moulin, et par 

 suite de la dy- 

 namo , d ' il 

 pourrait résul- 

 ter un renver- 

 sement du cou- 

 rant allant de 

 celle-ci aux ac- 

 cus. Sur le fil 

 réunissant ces 

 derniers à la 

 dynamo, est in- 

 tercalé un in- 

 terrupteur au- 

 tomatique (tig. 

 06), composé 

 d'un lléau A B 

 pouvant oscil- 

 ler autour d'un 

 axe a, et soli- 

 daire d'un ai- 

 mant M en fer 



à cheval (qu'on voit de protil), dont les 

 pôles (i sont situés entre deux électro-ai- 

 mants horizontaux C et D. Les extrémités du 

 fléau plongent dans des godets de mer- 

 cure îïi ?«' communiquant, l'un m avec le fil 

 d'arrivée E du courant de la dynamo, l'autre 

 m' avec le (il de départ S, du courant aux 

 accus, par l'intermédiaire du gros fil b h' ; de 

 plus E et S sont directement réunis par le 

 fil fin d d' destiné à permettre l'amorçage des 

 électro-aimants C et D, et l'extrémité A du 



en 1900 et 1903 : Poul La Cour, Forsogsmolien. Co- 

 penhague. 



Fisr. 65. — Moulin à vent 

 fournissant l'ùlectricitrt à la commune d'Askov (Danemark). 



tléau plonge d'une manière permanente dans 

 le godet correspondant m de mercure. Au 

 départ de la dynamo, quand le courant de 

 celle-ci devient suffisamment fort, n est 

 attiré à gauche, l'aimant M s'incline suivant 

 M', B s'enfonce dans le mercure m' et le cou- 

 rant suivant le chemin E j?i A B m' b b' S 

 passe dans les accus. Si, par suile d'une di- 

 minution de vitesse de la génératrice, le cou- 

 rant tend à se renverser et à suivre le che- 

 min S b' b m' B A m E, les pôles des électro- 

 aimants C et D changent de signe, n est 



attiré vers la 

 droite, l'ai- 

 mant M s'in- 

 cline suivant 

 M", B sort du 

 mercure et le 

 courant est in- 

 terrompu pour 

 reprendre aus- 

 sitôt que la 

 tension de la 

 dynamo dépas- 

 se celle des ac- 

 cus. 



Le deuxième 

 dispositif a 

 pour but d'évi- 

 ter tout embal- 

 lement de la 

 génératrice 

 quand la vites- 

 se du vent croît 

 démesurément, 

 en d'autres ter- 

 mes, d'obtenir 

 uncourantd'in- 

 tensité cons- 

 tante, à partir 

 d'une vitesse 

 déterminée de 

 la transmis- 

 sion. Celle-ci 

 est formée (fig. 07) d'une poulie A mise en 

 mouvement par le moulin, et commandant 

 la dynamo M au moyen d'un inlermédaire 

 B C. Ce dernier est constitué par un cadre 

 rectangulaire D, dont un petit côté forme 

 cliarnière autour d'un axe horizontal d et 

 dont le côté opposé porte un contrepoids 

 P ; en son milieu se trouve un arbre muni 

 de deux poulies, l'une C mise en mouve- 

 ment par A au moyen de la courroie a a', 

 l'autre B commandant la dynamo M parla 

 courroie b b'. La traction de a est supérieure 

 à celle de a' d'une quantité qui augmente 

 avec la vitesse ; elle est équilibrée, quand 



